О компании

Группа компаний ДКС была основана в 1998 году и на сегодняшний момент является одним из ведущих производителей кабеленесущих систем и электрощитового оборудования в России и Европе. В состав группы входят 3 подразделения: "ДКС Россия", "ДКС Украина" и "ДКС Европа".

Развивая своё производство и дистрибьюторскую сеть, ДКС реализует миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.

Ассортимент

Номенклатура ДКС насчитывает более 15 000 компонентов и аксессуаров, которые объединены в 6 групп – кабельные каналы, пластиковые трубы, металлические лотки, электрощитовое оборудование и гидротехническое оборудование (дренажные трубы, короба для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения).

Многие продукты, производимые группой ДКС, являются инновационными для электротехнического рынка. Благодаря активной работе по исследованию новых материалов и разработке новых продуктов, ДКС обладает обширным перечнем собственных патентов.

География

Производственные и складские комплексы ДКС расположены в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии. Региональные представительства компании работают в крупнейших городах России, а также СНГ и Европы.

Политика продаж

ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов, не осуществляя прямых продаж конечным пользователям. Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции на рынке и своевременно регулировать уровень цен.

Поддержка партнеров

Мы регулярно проводим семинары и технические консультации для своих дистрибьюторов и их клиентов. Каждый партнёр получает персональный подход, а также маркетинговую поддержку со стороны компании ДКС.

Качество

Успешно проводимая ДКС регулярная сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001, отражает стремление к постоянному улучшению процессов управления и производства, ориентацию на мировые стандарты. Продукция ДКС является эталоном качества для всей отрасли.

Социальная политика

Мы убеждены, что для того, чтобы динамично развиваться, необходимо активно участвовать в жизни своих сотрудников и электротехнической отрасли в целом. ДКС открывает новые проекты для вузов, поддерживает молодых талантливых специалистов, активно участвует в повышении культуры монтажа.

Проекты

Предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в том числе: московский Кремль, МИД РФ, резиденция Президента РФ "Горки-9", нефтепровод ВСТО "Транснефть", заводы "Toyota", "Nissan", "Renault-Автофрамос", аэропорт "Шереметьево", спортивные сооружения корпорации "Олимпстрой" в Красной Поляне (г. Сочи), здание Верховной Рады (Киев, Украина), Укрсоцбанк (Киев, Украина), Национальный театр (Милан, Италия), музей Науки и Техники (Милан, Италия), метро г. Лозанна (Швейцария), аэропорт "Orio al Serio" (Бергамо, Италия), завод "Alstom" (Каир, Египет).

На протяжении своего существования, компания ДКС постоянно модернизирует производственные мощности, сбалансировано расширяет ассортиментный ряд и наращивает экспертный потенциал. Это позволяет предложить российскому пользователю современную и высококачественную продукцию по доступным ценам.

Продукция

"Octopus"

Система для скрытой проводки внутри помещений, состоящая из гибких гофрированных пластиковых труб, распаечных коробок и двустенных труб для прокладки коммуникаций в грунте и монолитном бетоностроении.

"Express"

Система состоит из жёстких гладких пластиковых и армированных труб для открытой проводки, а также аксессуаров для их соединения и крепления.

Двустенные трубы

Гибкие и жёсткие двустенные трубы для организации кабельной проводки.

"In-Liner"

Классические пластиковые короба и миниканалы для кабельной проводки внутри помещений.

"In-Liner FRONT"

Система настенных и плинтусных пластиковых кабельных каналов с принудительным разделением силовых и сигнальных линий, которые имеют современный привлекательный дизайн, обтекаемую форму и оригинальную внутреннюю конструкцию, позволяющую избежать искажений и потерь сигнала внутри короба и аксессуаров.

"In-Liner Aero"

В систему входят алюминиевые короба и миниколонны, а также полный набор аксессуаров.

"Viva" и "Brava"

Системы электроустановочных изделий для офисного и домашнего применения.

"S5 Combitech"

Система перфорированных и неперфорированных металлических листовых лотков.

"L5 Combitech"

Система металлических лестничных лотков для прокладки тяжёлых кабелей (создание высоконагруженных трасс).

"U5 Combitech"

Система металлических лестничных лотков для прокладки большого количества кабелей на больших пролетах.

"F5 Combitech"

Система на базе металлических проволочных лотков для прокладки силовых и информационных линий.

"М5 Combitech"

Универсальная система крепежа для монтажа и подвеса трассы.

Огнестойкие проходки

Система противопожарных компонентов, препятствующих распространению огня.

"Jupiter"

Система молниезащиты и заземления зданий.

"RAM box"

Система ударопрочных пластиковых корпусов из поликарбоната с IP 67.

"RAM base"

Система модульных распределительных щитков с уровнем пыле- и влагозащиты до IP 65.

"RAM block"

Система металлических шкафов, корпусов, пультов и стоек управления с IP 55/66.

"QUADRO"

Система электропроводки в щитах управления: перфорированные короба, DIN-рейки, кабельные оплётки, кабельные хомуты, инструмент для обжима, изоляторы, кабельные наконечники, система маркировки, клеммные колодки, наборные клеммные зажимы, промышленные разъёмы. Система устройств управления и сигнализации.

"Angara"

Система пластиковых коробов и аксессуаров для прокладки и защиты коммуникаций системы кондиционирования, отопления и водоснабжения.

Дренажные трубы

Гибкие двустенные и одностенные трубы для дренажа и ливневой канализации.

Преимущества работы с ДКС

Для дистрибьюторов:

возможность купить всё сразу в одном месте

бесплатная доставка продукции во все регионы России

ежедневно обновляемая информация о состоянии склада

фирменная маркировка всей продукции для автоматизации складского учёта

отсутствие ценового демпинга за счёт жёсткого контроля со стороны компании ДКС за соблюдением установленного диапазона скидок

бонусы дистрибьюторам за выполнение плана по результатам квартала и года

длительная отсрочка платежа для большинства дистрибьюторов

финансовая поддержка региональных маркетинговых программ

обучение продавцов, в том числе в Учебном центре ДКС

привлечение специалистов ДКС для проведения семинаров и презентаций для заказчиков

бесплатное предоставление демонстрационных стендов, демонстрационных коробок с образцами продукции, печатных каталогов и других рекламных материалов

размещение информации о дистрибьюторе и всех его торговых точках на сайте ДКС

продукцию легко продавать – высокая узнаваемость бренда ДКС на электротехническом рынке

продукция высокорентабельная

Отдел технической поддержки

Основной задачей отдела является оказание технической поддержки по продукции, особенностям и способам монтажа для дистрибьюторов и конечных пользователей.

Инженеры ДКС оказывают помощь в следующих ситуациях:

формирование совместно с заказчиком технического задания на кабеленесущие системы

совместная работа с проектировщиком по выбору подходящего типа кабеленесущей системы и формированию проектной документации

защита проекта, написание технических обоснований, авторский надзор

пересчёт спецификаций на продукцию ДКС

проектирование электрических щитов на основе линейки "RAM block" и "QUADRO" по однолинейным схемам

разработка решений на основе линейки "RAM block" для специальных (нетиповых) НКУ

все услуги предоставляются абсолютно бесплатно

Для проектировщиков и монтажников:

взаимодополняемые и совместимые между собой системы продукции, с помощью которых можно построить законченное комплексное решение

ежегодно обновляемый каталог продукции с указанием таблиц совместимости продукции и аксессуаров, детальными чертежами компонентов систем

техническая поддержка по всему спектру продукции по телефону или через сайт компании

консультации и поддержка при проведении сложных проектных работ

инструкции по сборке для всех сложных изделий

возможность использования кабельной проводки в нестандартных помещениях за счёт применения аксессуаров с изменяемыми углами поворота

проведение обучения ведущими техническими специалистами ДКС

Для конечных пользователей:

быстрые сроки поставки заказанной продукции благодаря отечественному производству

высокое качество продукции

современный дизайн

долгий срок службы

Об Учебном центре

Основной задачей Учебного центра компании ДКС является обучение сотрудников компаний-дистрибьюторов работе с продуктами компании, особенностям их монтажа, а также эффективным техникам продаж. Наряду с этим в Учебном центре большое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в проектных и монтажных организациях.

Цели Учебного центра:

организация и проведение обучения сотрудников компаний-дистрибьюторов и проектно-монтажных организаций. Данное обучение реализуется в форме плановых семинаров в различных городах России и стран СНГ, тематических семинаров в московском офисе и практических курсов в учебном центре на фабрике в Твери

подготовка и издание учебных материалов по кабеленесущим системам и электрощитовому оборудованию

Система дистанционного обучения ДКС

http://online.dkc.ru – это специальный сайт, на котором менеджерам предоставляется возможность пройти обучение по всей продукции ДКС, а также сдать тест и получить сертификат. Преимуществами такого метода обучения является то, что изучать продукцию можно в любое удобное время, из любого места, всегда можно повторить пройденное и, при необходимости, задать вопрос специалисту.

Эта новая услуга, предлагаемая нашим дистрибьюторам, позволяет обучить их сотрудников продукции ДКС, затратив на это минимальное количество времени и сил. Для получения учетной записи можно обратиться в московский офис компании ДКС, в наши представительства или написать письмо на адрес pochitaeva@dkc.ru.

Семинары "Дни ДКС"

"Дни ДКС" – это семинары для дистрибьюторов, проектных и монтажных организаций в регионах. На семинарах подробно рассматриваются все продукты компании ДКС. Данный вид обучения доказал свою эффективность. Информацию о местах и датах проведения можете уточнить в московском офисе и региональных представительствах.

Выездное обучение

Наряду с большим числом курсов, организуемых на базе Учебного центра, специалисты ДКС готовы провести выездное обучение в Вашей организации по продукции ДКС.

Обучение в Твери и Новосибирске

Учебные центры в Твери и Новосибирске - это эффективное решение для обучения по продукции ДКС. Уникальность такого обучения обусловлена совмещением теоретических и практических знаний, а также экскурсией на производство. Учебный центр располагает лекционным и демонстрационным классами, а также учебной мастерской, в которой каждый участник сможет получить практический опыт работы с различными кабеленесущими системами ДКС и сравнить их с продуктами других производителей. В арсенале учебного центра присутствует ряд программ, ориентированных как на базовую подготовку участников, так и на специфику их деятельности. В рамках повышения профессиональной подготовки менеджеров по продажам предусмотрентренинг продаж.

Для участия в обучающих мероприятиях компании ДКС обращайтесь в московский офис или на наш сайт

www.dkc.ru

Мы не только производим, но и делаем всё,

чтобы работать с нами было максимально удобно!

Дополнительная литература

Компания ДКС выпускает широкий набор технической литературы, которая доступна как в печатном, так и электронном виде. Для заказа в печатном виде Вы можете обратиться любое региональное представительство ДКС. Список представительств Вы может найти на сайте компании ДКС в разделе "Контакты" или на обратной стороне нашего Учебника 2013. 

Так же вы можете скачать всю представленную информацию с сайта компании ДКС - www.dkc.ru

 Каталог кабеленесущих систем

 Каталог электрощитового оборудования

 Альбом типовых решений по металлическим лоткам

 Заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб ДКС

Сборник нормативно-технической документации по двустенным трубам

 Инструкция по монтажу молниезащиты и заземления

 Типовой альбом А10-2011. Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных труб

Типовой альбом А11-2011. Прокладка кабелей в траншеях с применением двустенных труб

Типовой альбом DKC-2012.L5. Прокладка кабеленесущих трасс лестничного типа "L5 Combitech"

Пластиковые трубы

Общие сведения

Назначение

Согласно ПУЭ²³ (правилам устройства электроустановок), к электропроводке относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки делятся на открытые и скрытые. Открытой называют электропроводку, проложенную по поверхности полов, стен и потолков (в электротехнических плинтусах, коробах и т.д.). Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (штрабах²⁹) или в замоноличенных трубах.

В соответствии с правилами противопожарной безопасности и охраны труда электропроводка в зданиях и сооружениях укладывается в специальные пластиковые трубы.

С момента появления пластиковых труб все менее популярными становятся металлорукав, асбестоцементные и металлические трубы.

Особенности

По конструктивным особенностям все пластиковые трубы можно разделить на несколько видов:

гибкие гофрированные трубы

жёсткие гладкие трубы

гибкие гладкие трубы

гибкие армированные трубы

гибкие двустенные трубы

жёсткие двустенные трубы

Материал трубы определяет ее физико-механические и противопожарные свойства, диапазон монтажных и эксплуатационных температур. Основные материалы, которые используются для изготовления труб:

поливинилхлорид (ПВХ)¹⁸

полипропилен (ПП)²¹

полиэтилен низкого давления (ПНД)²⁰

полиэтилен высокого давления (ПВД)²⁰

полиамид (ПА)¹⁷

Трубы различаются по свойствам горючести:

Негорючие трубы – трубы, выполненные из материала, который не возгорается при воздействии открытого пламени. К негорючим материалам относятся бетон, кирпич, металл, гипсокартон и т.п. Таким образом, среди пластиковых труб нет труб со свойствами негорючести.

Трубы, не распространяющие горение (категории V-0, V-1 и V-2 по стандартам категорий UL94²⁵) – трубы, выполненные из материала, который загорается при воздействии открытого пламени, при этом труба гаснет с момента устранения источника возгорания в течение 10 - 60 секунд (в зависимости от материала). Именно к не распространяющим горение трубам относятся трубы, соответствующие нормам пожарной безопасности НПБ 246-97.

Трубы, распространяющие горение (категория НВ по стандарту UL94 (Приложение №2)).

Механическая прочность труб определяется сопротивлением труб к сжатию, растяжению и ударной прочностью. Помимо самого материала, существенное влияние на прочностные характеристики оказывают:

профиль трубы

толщина стенки трубы

По толщине стенки и по массе гофрированные трубы делятся на лёгкие, тяжёлые и сверхтяжёлые.

Тяжёлые и сверхтяжёлые трубы имеют более толстую стенку, которая обеспечивает повышенную кольцевую жёсткость и ударную прочность.

Системы гофрированных и жёстких труб, в зависимости от типов используемых аксессуаров, могут обеспечивать различные степени защиты IP.

IP (сокращение от "Ingress Protection") – это степень защиты от посторонних твёрдых тел: пыли и влаги (Приложение №1).

К примеру, если в системе используются аксессуары, обеспечивающие соединение со степенью защиты IP67, то и вся кабеленесущая система обеспечивает систему защиты IP67. Но если где-то установлен элемент, обеспечивающий меньшую степень защиты - IP40, то степень защиты всей системы считается IP40, несмотря на то, что остальные аксессуары имеют степень защиты IP67.

В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации пластиковых труб для кабельной проводки. Посмотрим, как пластиковые трубы ДКС отвечают этим требованиям.

Розница

Для улучшения сбыта и увеличения продаж у дистрибьюторов компания ДКС развивает проект "Розница", позволяющий покупателям приобретать продукцию в удобной упаковке с минимальным количеством и со штрих-кодом:

гофрированные трубы из ПВХ, облегченные, диаметром 16, 20 и 25 мм (с протяжкой и без нее) упаковываются в бухты по 25 и 50 м

жёсткие гладкие трубы упаковываются в пакеты по 4 – 18 шт., в зависимости от диаметра. На каждый пакет наклеивается индивидуальная этикетка со штрих-кодом

на каждую трубу нанесён индивидуальный штрих-код. Жёсткая труба легко извлекается из упаковки и может быть продана поштучно

аксессуары для труб упаковываются в оригинальные пакеты ДКС в небольшом количестве (от 1 шт.). Благодаря специальному отверстию пакет может быть вывешен на крючок в торговом зале. Для удобства транспортировки пакеты упаковываются в картонные коробки. На каждом пакете и на каждой коробке имеется этикетка с индивидуальным штрих-кодом

Система гибких гофрированных труб "Octopus"

Описание

Гофрированные трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих силовых и слаботочных сетей, работающих при электрическом напряжении до 1000 В и выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Гофрированные трубы нашли широкое применение при строительстве жилых домов, торгово-развлекательных центров, промышленных предприятий и прочих объектов.

Использование гофрированных труб значительно упрощает процесс реконструкции и проведения ремонтных работ, связанных со сменой или модернизацией электропроводки. Также трубы используются в робототехнике, электрических машинах и промышленном оборудовании.

Ассортимент

Особенности монтажа

Сравнение технических свойств гибких гофрированных труб ДКС

Преимущества применения гибких гофрированных труб ДКС

Материал

Материал труб является прекрасным диэлектриком, дополняет основную изоляцию кабеля и минимизирует утечку токов кабельной сети.

Высокая прочность

Уникальный профиль труб ДКС обеспечивает высокую прочность на разрыв и сопротивление к сжатию.

Контроль качества

Собственная лаборатория осуществляет постоянный контроль качества выпускаемых труб, трубы соответствуют всем действующим нормативам РФ и Европы.

Широкий ассортимент труб и аксессуаров

Компания ДКС предоставляет четыре вида труб с различными физико-механическими характеристиками и все необходимые аксессуары для организации электропроводки.

Аксессуары

Система гибких гофрированных труб "Octopus" имеет все необходимые аксессуары для организации электропроводки, которые значительно упрощают ее монтаж. Ниже представлены некоторые из них:

Система жёстких гладких труб и гибких армированных труб "Express"

Описание

Для организации открытой проводки компания ДКС предлагает жёсткие гладкие трубы и гибкие армированные трубы.

Трубы системы "Express" представляют собой пластиковые каналы круглого сечения, используемые для открытой и скрытой электропроводки напряжением до 1500 В при строительстве и реконструкции жилых, общественных, складских зданий и помещений, а также для организации электропроводки по металлоконструкциям (организация освещения, видеонаблюдения и т.п.).

Название "Express" система получила благодаря широкому ассортименту аксессуаров, с помощью которых можно быстро сформировать кабельную трассу. В системе "Express" есть все необходимые элементы, с помощью которых можно построить кабеленесущую систему любой степени сложности.

Система труб и аксессуаров "Express" применяется для защиты от механических повреждений изолированных проводов, шнуров и кабелей, например, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, системы видеонаблюдения, охраны и пожарной безопасности и т.д.

Ассортимент

Особенности монтажа

Система "Express" имеет большой выбор аксессуаров, с помощью которых можно смонтировать трассу любой сложности до IP67.

Держатели

Предназначены для крепления жёстких гладких, гофрированных и армированных труб к поверхности стен, полов, потолков и перегородок.

Металлические держатели предназначены не только для крепления тяжелых пластиковых труб, но и для крепления металлических и металлопластиковых труб.

Соединительные аксессуары со степенью защиты IP 40

Аксессуары предназначены для стыковки жестких гладких труб между собой и обеспечивают степень защиты IP 40. Выполненные без каких-либо уплотнительных элементов, они не защищают трубу от проникновения влаги и предназначены для установки внутри сухих помещений.

Колено и тройник состоят из двух открывающихся частей, благодаря чему их удобнее монтировать после протяжки кабеля.

Соединительные аксессуары с высокой степенью защиты

Аксессуары со степенью защиты IP 67 имеют сверхнадежную герметизацию для самых тяжелых условий эксплуатации. В ходе их изготовления используется уникальная технология двухкомпонентного литья – мягкие уплотнительные элементы вплавляются в корпус муфты при ее производстве и образуют с ним единое целое. Уровень герметичности системы IP 67 позволяет прокладывать электропроводку на улице по фасадам зданий, в особо влажных помещениях, в помещениях с высокой концентрацией паров и летучих соединений.

На данный момент ДКС является единственной компанией в России, которая производит подобные биматериальные аксессуары, а не возит их из-за границы. Аксессуары предназначены для создания защищенной от пыли и влаги трассы на основе жестких гладких труб и гибких армированных труб.

Широкий перечень аксессуаров со степенью защиты от IP 55 до IP 68 позволяет создать трассу любой степени сложности.

На приведенных далее рисунках синим цветом выделены уплотнительные элементы из термоэластопласта, а серым цветом показаны основания муфт (пластик).

Инструмент

Если требуется осуществить поворот трассы на нестандартный угол (отличный от 45⁰ и 90⁰), то это можно сделать с помощью специальной пружины - просто согнуть жесткие гладкие трубы ДКС.

Пластиковая жесткая труба ДКС сгибается в любом необходимом месте без предварительного нагрева. Пружина вставляется внутрь трубы и обеспечивает сохранение внутреннего диаметра в месте изгиба для последующей лёгкой протяжки проводов. Без применения пружины труба схлопнется (сложится) в месте изгиба.

Инструмент для резки жестких труб "Express" – это ножницы AN, предназначенные для аккуратной и качественной резки жестких гладких труб.

Система, собранная на основе аксессуаров со степенью защиты от IP40, предназначена для прокладки внутри сухих помещений. Система, собранная на основе аксессуаров до IP67, предназначена для прокладки в запыленных и сырых помещениях, а также на улице по фасадам зданий.

Сферы применения жёстких гладких труб серии "Express"

Коробки ответвительные

В ассортименте ДКС имеется широкий выбор ответвительных коробок для открытой установки.

Основное назначение коробок – это защита мест соединения силовых и слаботочных кабелей.

Кроме того, в коробку может быть установлено активное и пассивное электрооборудование – трансформаторы, блоки питания, магнитные пускатели, пакетные переключатели и прочее.

Коробки используются в качестве протяжных, ответвительных и распаячных.

По конструктивному исполнению коробки можно разделить на 2 группы:

с пластиковыми фиксаторами крышки (IP 55) 

с защёлкивающейся крышкой (IP 40)

Ответвительные коробки с пластиковыми фиксаторами крышки IP 55 

Компания ДКС предоставляет ответвительные коробки:

с размерами от 100х100 до 380х300 мм

с кабельными вводами или с гладкими стенками

с прозрачной или непрозрачной крышкой

Коробки ДКС маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.

Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.

Температура эксплуатации от – 25 до + 60 °С.

В ассортименте имеются монтажные пластины, предназначенные для монтажа оборудования внутри ответвительных коробок.

Ввод труб и кабеля в коробки с гладкими стенками осуществляется при помощи специальных аксессуаров системы "Express", таких как кабельные вводы, муфты труба-коробка, переходники армированная труба-коробка, кабельные зажимы с контргайкой.

Отличительные особенности:

пластиковые фиксаторы крышки не подвержены коррозии и обеспечивают возможность многократного съема и установки крышки без риска срыва резьбы

быстрое крепление крышки поворотом фиксатора на 1/4 оборота (90°) облегчает монтаж и сервисное обслуживание коробки

надежная герметизация обеспечивается уплотнителем из вспененного полиуретана для коробок размером до 190х140 и прокладкой в виде пористого резинового шнура для коробок больших размеров

соответствие нормам пожарной безопасности

высокая ударная прочность обеспечивается качественными материалами, высокотехнологичной конструкцией и оптимальной толщиной стенки

благодаря направляющим на дне, данные коробки совместимы с клеммными колодками и прочей продукцией ДКС

Ответвительные коробки с защёлкивающейся крышкой

Отличительные особенности:

высокое качество материала

защелкивающаяся на корпус крышка обеспечивает быстрый монтаж и легкий доступ к сервисному обслуживанию коробки

кабельные вводы позволяют ввести в коробку жесткие трубы, гофрированные трубы, а также кабель диаметром до 20 мм и обеспечить степень защиты IP 44

соответствие нормам пожарной безопасности

Компания ДКС предоставляет 3 типоразмера коробок – D65х35 мм, D80х40 мм и 80х80х40 мм.

Коробки маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.

Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.

Температура эксплуатации коробок от – 25 до + 60 °С.

Компания ДКС предоставляет ответвительные коробки:

с размерами от 100х100 до 380х300 мм

с кабельными вводами или с гладкими стенками

с прозрачной или непрозрачной крышкой

Коробки ДКС маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.

Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.

Температура эксплуатации от – 25 до + 60 °С.

Модульные настенные коробки для ЭУИ "Viva"

Производятся коробки 2-х и 4-х модульные, со степенью защиты IP 40 и IP 55.

Крышки коробок IP 55 имеют силиконовую мембрану, которая в закрытом состоянии обеспечивает уровень пылевлагозащиты и позволяет управлять клавишей выключателя, не открывая крышки. Коробку со степенью защиты IP 55 можно устанавливать, например, в промышленных помещениях и на фасадах зданий под навесом (подробнее в ГОСТ Р 50571.11-96).

Сертификаты

Все пластиковые трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:

сертификаты пожарной безопасности

сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р добровольного сертифицицирования

санитарно-эпидемиологические заключения

сертификаты соответствия СЕ

Все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Возражение: "В процессе монтажа гофрированная ПВХ труба потрескалась, и при заливке в трещины попал раствор".

Ответ: Причин может быть несколько. Труба хранилась на открытом солнце, поэтому потеряла свои физические характеристики – стала хрупкой. Монтаж мог проводиться при низких температурах. Труба была сначала смонтирована, после чего по ней могли ходить, перевозить грузы и т.п. – трубы необходимо укладывать непосредственно перед заливкой бетоном. Труба складировалась неправильным образом – поверх упакованных бухт трубы клали тяжелые материалы, её могло просто раздавить тяжелым весом.

Возражение: "После прокладки гофрированной трубы 9-й серии (ПВХ) на улице она потрескалась".

Ответ: Гофрированные трубы 9 серии не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Основанная проблема – ультрафиолет, проникающий сквозь материал и разрушающий полимерные связи материала. Стойки к ультрафиолету индустриальные трубы из полиамида и атмосферостойкие жесткие трубы "Express".

Двустенные трубы ДКС

ДКС является одной из первых компаний, запустивших собственное производство электротехнических двустенных труб в России.

Предназначены для защиты силовых, информационных, сигнальных кабелей и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

Компания ДКС выпускает 2 вида двустенных труб, отличающихся по прочности и процессу производства:

гибкие – поставляются в бухтах длиной до 150 м

жёсткие – поставляются в отрезках длиной по 6 м.

Как и гибкие гофрированные трубы "Octopus" (серий 9, 10 и 7), двустенные трубы так же рекомендуется применять для организации скрытой проводки, не подвергающейся воздействию ультрафиолета. Монтаж труб должен осуществляется обязательно в грунт или заливкой в бетон.

Области применения труб

В качестве образующего канала для силовой и информационной проводки двустенные трубы используются в монолитном строительстве.

В электроснабжении – строительство кабельной канализации. В том числе и при организации наружного освещения (подвод к опорам освещения и т.д.). Обеспечивают защиту кабеля в агрессивной среде.

В телекоммуникациях – строительство многоканальных магистральных и местных линий связи. В том числе оптико-волоконных линий, систем видеонаблюдения. В телефонной связи используются в основном двустенные трубы Ø 110 мм (альтернатива асбесту) и Ø 63 мм (под оптоволокно), а в смежных областях распространены диаметры 50, 75 и 90 мм. Существует возможность создания мультиканалов путём затяжки малых гибких двустенных труб в жёсткие двустенные трубы больших диаметров.

В транспортной инфраструктуре – строительство кабельной канализации вдоль нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами аэропортов.

В коммунальном хозяйстве двустенные трубы применяются в качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения, наружной рекламы и т.п.

Указанные сферы являются лишь очевидными и не перекрывают все возможные области применения двустенных труб.

Двустенные трубы ДКС применяются на железных дорогах России для систем сигнализации, блокировки и связи, энергоснабжения, промышленного и гражданского строительства, водоотведения. Наиболее развито применение двустенных труб для строительства и замены устройств, таких как светофоры, стрелки, шлагбаумы, устройства счета осей и т.п. Учитывая протяженность железных дорог, масштабы сопутствующего хозяйства и текущий положительный опыт использования двустенной трубы, данная отрасль является очень перспективной.

Двустенные трубы также широко применяются для прокладки кабелей светосигнальных полос на аэродромах. Существует государственная программа "Гражданская авиация на 2006-2016 годы", в которой предусмотрена реконструкция 45 взлетно-посадочных полос (ВПП), замена светосигнального оборудования в 30 аэропортах, непосредственное расширение и строительство новых ВПП в аэропортах Шереметьево, Внуково, Пулково, Толмачево, Геленджик, Волгоград, Омск. Также двустенные трубы с успехом применяются в проектах электрификации газопроводов, в дорожном строительстве и строительстве новых производственных мощностей (заводов, цехов и т.п.).

История применения труб

Пластиковые трубы для прокладки кабеля в грунт начали использоваться в конце XX века как более безопасные и экономически выгодные в сравнении с асбестоцементными трубами.

Отказ от использования асбестосодержащих труб был вызван двумя причинами:

безусловная вредность асбеста для здоровья человека и экологии в целом;

экономическая нецелесообразность применения асбестоцементных труб из-за малого срока службы, сложности монтажа, необходимости привлечения больших человеческих ресурсов и обязательного проведения подготовительных работ перед прокладкой трубы.

Во всем мире полимерные трубы занимают лидирующее положение в строительстве наружных и внутренних электросетей, систем газового и водяного снабжения, канализации и отопления.

В настоящее время, по оценкам экспертов, в России протяженность кабельных канализаций составляет более 2 млн. км, из которых половина разного рода коммуникаций проложена с использованием недолговечных асбестоцементных труб и относится к сфере электроснабжения. Производство асбестоцементных труб стремительно сокращается, около 15% ежегодно. Например, в 1975 году в США производили 650 000 тонн асбеста. К 1984 году производство упало до 33 000 тонн.

Прослеживается тенденция к запрету применения данных труб (Роттердамская конвенция ООН от 10 сентября 1998г.). Еще в I в. Плиний младший обратил внимание на то, что рабочие, которые добывали асбестовые волокна и ткали из них защитную ткань, часто болели и рано умирали. По оценке Международной организации труда ежегодно гибнет около 100 000 человек из-за болезней связанных с асбестом. То есть, каждые 5 минут умирает 1 человек. Использование хризотил-асбеста в жилом и производственном строительстве запрещено Всемирной организацией здравоохранения! 

В 1999 году европейская комиссия приняла Директиву о запрещении использования асбеста и изделий из него в странах Европейского союза с 1 января 2005 года. Также создан "Международный секретариат по запрету асбеста" со штаб-квартирой в Лондоне.

Характеристики труб

Внешняя стенка – гофрированная, выполнена из полиэтилена низкого давления (ПНД) и обеспечивает высокую прочность изделия

Внутренняя стенка – гладкая, полиэтилен высокого давления (ПВД) придает гибкость и идеальную гладкость поверхности, облегчает протяжку кабеля в трубе. У жёсткой трубы внутренняя стенка выполнена из ПНД.

Температура монтажа: для гибкой трубы от – 25˚C до + 90˚C, для жёсткой от – 40˚C до + 90˚C

Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)

Сопротивление изоляции – не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

Максимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 67 (в случае использования соответствующих аксессуаров)

Полиэтилен подвержен вредному воздействию ультрафиолета. Однако в данном случае влиянием этого фактора можно пренебречь, т.к. прокладка двустенных труб производится в грунт или бетон. Для обеспечения условий хранения на открытом воздухе бухты двустенной трубы оборачиваются в непрозрачную пленку, которая защищает от УФ-лучей

Отличия серий двустенных гофрированных труб

Ассортимент двустенных труб

Пожарная безопасность

Известно, что полиэтилен является горючим материалом. Поэтому для определения возможных областей применения двустенных труб были проведены испытания в ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной охраны". Результатом испытаний стало заключение от 22.05.06 г. относительно области применения двустенных труб ДКС в соответствии с ТУ 2248-015-47022248-2006 и условиях их использования.

Выдержка из данного заключения:

"Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы" относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб – не ниже 300 0С.

…Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия".

Кольцевая жёсткость

Основным параметром классификации гофрированных труб является кольцевая жесткость. Проложенный в грунте трубопровод должен быть устойчивым к внешним нагрузкам со стороны грунта, транспортных средств и давления грунтовых вод.

Двустенные трубы ДКС имеют достаточно большую гибкость и отличаются высокими показателями кольцевой жесткости. Это достигается благодаря использованию высококачественного сырья, отлаженным технологическим и производственным процессам, стремлением к постоянному улучшению конструктивных и потребительских свойств выпускаемых двустенных труб.

Прочность двустенных труб

Особенности монтажа

Система "Октопус" имеет большой выбор аксессуаров для двустенных гофрированных труб серий 12 и 16, с помощью которых можно смонтировать трассу любой сложности до IP67.

Сравнение процесса монтажа двустенных гофрированных и асбестоцементных труб

Прокладка под автомагистралями

Важной особенностью двустенных труб является их способность выдерживать нагрузки при прокладке кабельных канализаций под автодорогами. Поэтому совместно с ведущим отраслевым дорожным институтом ОАО "СоюзДорНИИ" были разработаны "Методические рекомендации по применению двустенных труб ДКС в дорожном строительстве". Документ оформлен в виде стандарта организации и согласован с Федеральным дорожным агенством (РОСАВТОДОР). Он является рабочим документом для проектных организаций, монтажных организаций и надзорных органов в отношении допустимых условий размещения двустенных труб ДКС при прокладке под дорогами различного класса, типов грунтов и характера дорожной нагрузки.

Преимущества применения двустенных гофрированных труб ДКС

Надёжность кабельной трассы:

большой срок службы – более 50 лет. Период полураспада полиэтилена составляет около 200 лет, поэтому срок службы двустенных труб ДКС более 50 лет (для сравнения: срок службы асбестоцементных труб менее 12 лет). Полиэтиленовые трубы ДКС прослужат значительно дольше, чем само оборудование, которое защищается трубами. В течение всего срока службы материал трубы сохраняет свои первоначальные свойства

высокая степень защиты от влаги

высокая сейсмостойкость

высокая кольцевая жесткость

химическая стойкость труб к агрессивным средам. полиэтилен не подвержен гниению, поражению микроорганизмами, воздействию кислотных и щелочных растворов, стоек к воздействию бензина, грунтовых вод

морозостойкость

Лёгкость проектирования:

наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации

наличие системы, позволяющей строить кабельные трассы любой сложности

возможность прокладки трасс от колодца до колодца без единого соединения

Лёгкость монтажа:

широкий выбор типоразмеров и аксессуаров

отсутствует необходимость использования специализированного оборудования

малый вес труб

не требуется специальный транспорт для перемещения труб по строительной площадке

гибкость труб

Простота эксплуатации кабельной трассы:

возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ

гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкий коэффициент трения, а наличие протяжки позволяет быстро и без усилий протянуть кабель

наличие ремонтного комплекта

Удешевление проекта:

за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и срока службы более 50 лет, двустенные трубы ДКС служат в 4 раза дольше асбестоцементных

по сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой двустенные трубы ДКС обладают высоким показателем кольцевой жесткости при более низкой цене

Преимущества использования труб ДКС при создании кабельной канализации

Для заказчиков:

высокая скорость строительства

срок службы более 50 лет

прокладка резервных каналов

легкость ввода кабелей

замена кабелей в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ

Для проектных институтов:

легкое преодоление препятствий на пути следования кабельной трассы (гибкими трубами)

прокладка кабеля в местах с высокой статической или динамической нагрузкой

прокладка кабеля во влажных грунтах и агрессивных средах

прокладка кабеля в подвижных грунтах

прокладка труб блоками

построение полностью пластиковой кабельной канализации за счет применения пластиковых колодцев

создание мультиканалов путем затяжки гибких двустенных труб в жесткие двустенные трубы с большим диаметром

наличие инструкций, сертификатов, всей нормативной документации

Для строительных организаций:

для транспортировки и монтажа труб не требуется специальная техника

высокая скорость монтажа

наличие инструкций

Почему именно двустенные трубы ДКС?

наличие системы двустенных труб (жёсткая и гибкая) с широким ассортиментом аксессуаров, что позволяет проектировать и строить кабельную трассу любой сложности

наличие специализированных аксессуаров для прокладки кабельной канализации со степенью защиты IP 67

наличие ремонтного комплекта, что позволяет отремонтировать поврежденный участок кабельной канализации с находящимся внутри кабелем

наличие необходимой нормативно-технической документации по использованию труб. Ведется её постоянное обновление

наличие специальной упаковки, предохраняющей двустенные трубы от разрушающего воздействия ультрафиолета

техническая поддержка реализуемых проектов, при необходимости выезд на объект технического специалиста

обучение специалистов проектных институтов и строительных организаций России в рамках программы семинаров "Дни ДКС" и по заявкам дистрибьюторов

постоянный контроль качества выпускаемой продукции собственной лабораторией. Периодический контроль технологии производства иностранными специалистами

использование высококачественного сырья только ведущих российских и зарубежных производителей

наличие мощного производственного оборудования, которое позволяет компании ДКС выполнять крупные заказы в кратчайшие сроки

опыт применения на крупных проектах: 

- реконструкция и строительство объектов: Севзаптелеком, Уралсвязьинформ, Сибирьтелеком, Новосибирскэнерго, Горсвет (Екатеринбург, Самара, Пермь) 

- реконструкция взлетно-посадочных полос в а/п: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Ленск, Норильск, Геленджик, В.Волочек 

- реконструкция ж/д полотна: Октябрьская ж/д, Свердловская ж/д, Куйбышевская ж/д 

- строительство заводов: Nissan (Санкт-Петербург), Выксунский металлургический завод (Нижегородская область) 

- строительство торговых и офисных центров: IKEA (Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Уфа, Ростов на Дону), ТРЦ OZ и СБС-Молл (Краснодар), ММДЦ "Москва- Сити" (Москва) 

- строительство спортивных сооружений: "Арена-Омск", "Уфа-Арена", "Татнефть-Арена"

- строительноство инфраструктуры: трасса М-5 "Урал", западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург"

высокое качество двустенных трубы ДКС – подтверждено дипломом федерального конкурса "100 лучших товаров России" в 2008 г. в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Сравнение и анализ экономических затрат

А теперь рассмотрим экономические затраты с учетом эксплуатации кабельной канализации в течение 50 лет. Поскольку срок службы асбестоцементных труб составляет 12 лет, а у двустенных труб ДКС срок службы более 50 лет, то затраты на эксплуатацию асбестоцемента в течение этого времени увеличиваются в 4 раза, так как правильно учитывать не только стоимость материала, но и затраты на всех этапах работы по замене кабельной канализации. Поэтому целесообразнее и экономичнее использовать двустенную трубу компании ДКС.

Ниже на графиках приведено сравнение единовременных затрат на монтаж кабельной канализации и совокупности затрат в течение 50 лет ее эксплуатации.

Анализ экономических затрат

на строительно-монтажные работы при прокладке кабельной канализации

Анализ экономических затрат

с учётом эксплуатации кабельной канализации в течении 50 лет

Сравнение двустенных труб ДКС с двустенными трубами других производителей

По результатам сравнительных испытаний с аналогичными гибкими гофрированными двустенными трубами для электропроводки других производителей было выявлено, что:

кольцевая жёсткость при 5% деформации – этот показатель у трубы ДКС выше на 20-55%, чем у конкурентов

усилие сжатия при 5% деформации – выше на 25-58%

усилие сжатия при 100% деформации – выше на 5-50%

масса одного погонного метра трубы ДКС меньше на 10%, чем трубы конкурентов, т.е. трубы производства ДКС легче, а это отражается на удобстве и скорости процесса монтажа

имеется техническая поддержка проектов и выезд технических специалистов ДКС на объект

имеется специальная упаковка, защищающая трубы от вредного воздействия УФ-лучей

Сравнение двустенных труб ДКС с гладкими полиэтиленовыми трубами

По сравнению с ними трубы ДКС имеют следующие преимущества:

дешевле в 2 раза при соответствующем показателе кольцевой жёсткости

трубы сохраняют эластичность при морозе до -40˚С

не требуется дополнительное оборудование для монтажа труб

имеется вся нормативно-техническая документация, необходимая для прокладки кабеля

Сертификаты и нормативно-техническая документация

"Инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабелеводов на основе гибких и жестких двустенных пластиковых труб "ДКС", разработано совместно с ОАО "ССКТБ-ТОМАСС"

заключение ФГУ "ВНИИПО" "Об использовании двустенных труб "ДКС" в электропроводках с учетом требований пожарной безопасности"

стандарт организации СТО 47022248-0047-2007 "СоюзДорНИИ", согласован с федеральным дорожным агенством РОСАВТОДОР

отказное письмо федерального агенства связи об отсутствии необходимости сертификации (декларировании) в системе связи

типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб"

типовой альбом А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС"

заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб для прокладки силового кабеля

Кабельные каналы

Общие сведения

Назначение

Кабельные каналы (короба) – электротехнические изделия31, представляющее собой замкнутый профиль прямоугольного сечения, предназначенные для монтажа на стену или пол и заключения в своем объеме силовой и/или сигнальной проводки.

Популярность организации электропроводки при помощи кабель-каналов объясняется тем, что такой монтаж является наиболее простым и удобным, исключает штрабление стен. Кабель-каналы являются легким и быстрым средством организации рабочего места, создают возможность подключения различного количества электроустановочных изделий и предоставляют лёгкий доступ к кабелям.

Кабельные каналы применяются в офисных и административных помещениях, учебных заведениях, больницах и банках для прокладки в них силовых и сигнальных сетей (Интернет, телефония), а также для установки розеток, выключателей, информационных разъемов.

Особенности

Кабельные каналы состоят из основания и крышки.

Сначала основание кабель-канала закрепляется на стене, далее в него укладывается кабель или провод, монтируются электроустановочные изделия, а потом вся конструкция кабель-каналов закрывается крышкой.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания регламентируется, что сумма сечений проводов и кабелей не должна превышать для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации, предъявляемые кабельным каналам.

Посмотрим, как кабельные каналы ДКС отвечают этим требованиям.

Современные требования, предъявляемые кабельным каналам

Система пластиковых кабельных каналов "In-Liner"

Описание

Кабельные каналы системы "In-Liner" получили популярность на рынке кабеленесущих систем благодаря своему высокому качеству по доступной цене.

Ассортимент

Система "In-Liner" компании ДКС включает в себя кабель-каналы, магистральные короба и миниканалы для электропроводки и имеет широкий ассортимент типоразмеров коробов на российском рынке.

Кабель-каналы имеют 16 типоразмеров. Самыми распространенными кабель-каналами, используемыми для организации рабочих мест, являются кабель-каналы типоразмеров:

80х40 мм

100х40 мм

100х60 мм

Кабель-каналы ДКС выпускаются с самым широким ассортиментом аксессуаров, необходимых для комплексного и облегченного монтажа всей трассы (углы, повороты, тройники, переходники и т.д.).

Магистральные короба - кабельные каналы крупных сечений и со сплошной крышкой для проводки большего числа проводов. Электроустановочные изделия в данном случае устанавливаются только рядом с коробом. В итоге получается недорогое решение организации кабельной трассы.

Миниканалы – это кабельные каналы малых сечений. Монтаж электроустановочных изделий осуществляется в отдельных коробках для настенного монтажа. Миниканалы применяются там, где требуется прокладка или ответвление от трассы небольшого количества кабелей силовой и/или сигнальной проводки, например, для подключения видеонаблюдения. Если нет возможности монтажа электроустановочных изделий в короб (например, в магистральный), то с помощью миниканала и распределительной коробки можно подключить от одного до нескольких устройств. Миниканалы компании ДКС имеют 13 типоразмеров.

Миниканалы ДКС делятся на:

миниканалы со стандартной съемной крышкой

миниканалы с отгибающейся крышкой – наиболее удобный способ организации проводки при небольшом объеме кабелей, крышка легко защелкивается и надежно крепится к основанию

самоклеящиеся миниканалы – особенно удобны при прокладке проводов по таким поверхностям, которые нежелательно сверлить: природный камень (мрамор, гранит и т.п.), стекло и зеркало, дверной или оконный профиль и т.д.

Миниканалы изготавливаются двух цветов:

белые миниканалы

коричневые миниканалы для монтажа проводки в помещениях, стены которых облицованы деревом

Все короба комплектуются основанием и крышкой.

Особенности монтажа

Для монтажа электроустановочных изделий в короб необходимо использовать рамку-суппорт и каркас.

Самый маленький кабель-канал, куда можно установить электроустановочные изделия, имеет размеры 80х40 мм. Для организации рабочих мест на основе кабель-каналов меньших по ширине, чем 80 мм, и миниканалов используются специальные настенные коробки под розетки. В кабель-каналы могут устанавливаться розетки следующих стандартов:

"Viva"

"Brava"

45x45

60х60

Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым" питанием понимается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания. Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания мы предоставляем розетки двух цветов – белые для "грязного" питания и красные для "чистого".

Для монтажа системы кабель-каналов "In-Liner" не требуется никаких особых навыков. Система продуманна и реализована так, чтобы максимально упростить процедуру монтажа и сократить её время. На поверхности основания всех кабель-каналов и миниканалов имеется перфорация для быстрого и удобного крепежа каналов к стене. Большинство аксессуаров устанавливаются на кабель-канал простым защелкиванием без дополнительного крепежа.

Преимущества кабель-каналов "In-Liner"

Длительное время сохраняют первоначальный цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей

Кабельные каналы производятся в России по итальянской технологии с использованием каррарского мрамора. Благодаря этому улучшаются их свойства, в частности стойкость к ультрафиолету, и кабель-каналы ДКС не уступают по качеству европейским аналогам при более доступной цене.

Высокое качество и прочность материалов

При изготовлении кабель-каналов ДКС применяются специальные добавки, которые делают кабель-канал мягким и в тоже время ударопрочным. Кабельный канал ДКС удобно монтировать, он легко пилится, при этом не образуются трещины и сколы. Кабель-каналы ДКС изготавливаются из эластичного пластика, они могут гнуться и облегать все неровности стен – таким образом, между стеной и кабель-каналом не образуется щель. Кабель-каналы ДКС также обладают повышенной ударопрочностью – 6 Дж.

Наличие большого количества типоразмеров коробов

Широкий ассортимент типоразмеров коробов позволяет подобрать канал оптимального сечения под любое количество рабочих мест. Таким образом, нет необходимости переплачивать за кабель-каналы больших сечений, чем это необходимо.

Наличие большого количества аксессуаров для монтажа кабельной трассы

Система на основе кабель-каналов "In-Liner" с применением необходимых аксессуаров будет выглядеть закончено и эстетично.

Легкость и простота монтажа кабельной трассы

Система "In-Liner" полностью продумана и реализована так, чтобы максимально упростить процедуру монтажа и сократить ее время. На поверхности основания всех кабель-каналов и миниканалов имеется преперфорация для быстрого и удобного крепежа каналов к стене. Большинство аксессуаров устанавливается на кабель-канал простым защелкиванием без дополнительного крепежа. Монтаж ЭУИ осуществляется также простым защелкиванием.

Оптимальное соотношение цена/качество

Система "In-Liner" не уступает по качеству европейским аналогам и имеет наиболее привлекательную цену.

Сертификаты

Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:

Сертификат пожарной безопасности. Сертификат подтверждает, что продукция изготовлена из самозатухающего материала. Кабель-каналы не поддерживают горение и соответствуют нормам пожарной безопасности НПБ 246-97

Санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной

Сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Конфигуратор подбора аксессуаров

Для удобства расчета элементов кабеленесущей трассы мы создали конфигуратор подбора аксессуаров для коробов и миниканалов ДКС серий "In-liner", "In-liner Front", "In-liner Aero". Программа проста и удобна в использовании – Вам нужно всего лишь выбрать типоразмер или код кабель-канала, и программа предоставит полный список совместимой продукции. 

Конфигуратор Вы можете скачать на нашем сайте www.dkc.ru.

Работа с возражениями и вопросами

Возражение: "Поверхность кабель-канала не глянцевая, а матовая".

Ответ: Поверхность кабель-канала сделана матовой, чтобы кабель-канал не выделялся из общего интерьера помещения и не бликовал. Кроме этого, в последнее время наблюдается тенденция красить кабель-каналы (особенно миниканалы) под цвет стен, чтобы они не выделялись на общем фоне (на матовую поверхность краска лучше ложится, чем на глянец). Если есть желание, чтобы кабель-канал был именно глянцевый, а не матовый - можем предложить вместо "In-Liner" короба ДКС системы "In-Liner FRONT" с глянцевой поверхностью (см. далее в учебнике).

Возражение: "Матовая поверхность кабель-канала быстро загрязняется".

Ответ: После удаления защитной пленки с кабель-канала иногда на его поверхности образуется статическое электричество, и пыль начинает активно притягиваться к поверхности кабель-канала. Для того чтобы устранить это явление нужно всего лишь один раз протереть поверхность кабель-канала раствором антистатика, который обычно есть в наличии в любом офисе.

Возражение: "Во время вытаскивания вилки из розетки рамка с розеткой вываливается из короба".

Ответ: Вероятнее всего монтаж был осуществлён не правильно. Для надежного крепления розеток в кабель-канале устанавливаются фиксатор рамки-суппорта PDA, поставляемый в комплекте с рамкой-суппортом. Он распирает кабельный канал и надежно удерживает рамку-суппорт. Также, рекомендуется обрезать края рамки с той стороны, где к рамке-суппорту примыкает крышка кабель-канала. Для упрощения этой операции на всех рамках-суппортах линии обреза намечены. В этом случае крышка кабель-канала заходит под рамку-суппорт и плотно удерживает ее, а также, устраняется щель между рамкой-суппортом и крышкой кабельного канала. Также не рекомендуется устанавливать рядом больше 3-х двухмодульных рамок-суппортов PDA – для этого существуют шестимодульные рамки-суппорты.

Возражение: "Рамки с розетками выпирают над крышкой кабель-канала".

Ответ: Рамки-суппорты специально были сконструированы таким образом, чтобы розетки не были полностью утоплены в кабель-канал и механизм розетки не занимал все свободное пространство внутри кабель-канала. Благодаря такой конструкции экономится внутреннее пространство в кабель-канале. При использовании рамок PDA можно использовать кабель-каналы меньших типоразмеров.

Вопрос: "Возможно ли удешевить проект?"

Ответ: В случае желания у клиента удешевить проект, можно предложить следующее решение:

заменить в спецификации изменяемые углы (внешние и внутренние) на аналогичные неизменяемые углы

заменить электрические розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava"

заменить телефонные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)

заменить компьютерные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)

Итог: Снижение стоимости спецификации получается на 20–25%.

Вопрос: "Продумана ли совместимость серии продукции "In-Liner" с другими системами ДКС?"

Ответ: Совместимость системы "In-Liner" предусмотрена со следующими системами ДКС:

пластиковые кабель-каналы "In-Liner FRONT"

алюминиевые кабель-каналы "In-Liner AERO"

электроустановочные изделия "Viva" (производство ДКС)

электроустановочные изделия "Brava" (производство ДКС)

с настенными распределительными модульными щитками ДКС

Система пластиковых кабельных каналов "In-Liner FRONT"

Описание

Система кабель-каналов "In-Liner FRONT" является усовершенствованной кабеленесущей системой для открытой проводки, состоящей из белых глянцевых пластиковых кабель-каналов, различных аксессуаров, элементов крепления электроустановочных изделий и информационных разъемов. В отличие от системы "In-Liner" короба и аксессуары "In-Liner FRONT" имеют обтекаемую форму и глянцевую поверхность. Современный дизайн кабель-каналов позволяет использовать их в интерьерах любого уровня.

Ассортимент

Система "In-Liner FRONT" компании ДКС включает в себя настенные и напольные кабель-каналы, кабель-каналы плинтусного типа и напольные башенки BUS и лючки NEST.

Настенные кабель-каналы имеют 5 типоразмеров коробов и большой ассортимент аксессуаров, с помощью которых можно создать эстетичную на вид трассу любого уровня сложности. По всей длине коробов установлены уплотнители, благодаря которым кабель-каналы плотно прилегают к различным поверхностям стен. Отсутствие щели между коробом и стеной препятствует образованию пыли и грязи, а его глянцевая и обтекаемая поверхность значительно упрощает стандартную уборку корпуса. 

Внутри короба 90×50 мм с двумя крышками предусмотрено принудительное разделение силовой и сигнальной проводки на секции для предотвращения потери сигнала и его искажения. Все остальные короба имеют специальные направляющие, благодаря которым возможна установка внутренних разделителей.

Кабель-каналы плинтусного типа имеют размеры 70×22 и 90×25 мм и применяются в небольших помещениях, где требуется минимальное количество электропроводки. Такие короба можно устанавливать как на уровне плинтуса, так и на уровне обычных кабель-каналов. Плинтусные короба имеют по 2 встроенных разделителя, благодаря чему удобно прокладывать кабели.

Кабельные короба плинтусного типа имеют все необходимые аксессуары для построения трассы.

Кабель-каналы напольного типа имеют размеры 75×17 и 50×12 и обладают повышенной прочностью и сглаженной, сливающейся с поверхностью пола формой за счет мягких боковых вставок. По каналу можно ходить и делать влажную уборку. Компания ДКС предоставляет кабель-каналы напольного типа в трех цветовых исполнениях: серый (RAL 7030), белый (RAL 9001) и черный (RAL 7021).

Напольные башенки BUS являются оптимальным решением для создания рабочих мест в открытых интерьерах современных офисов, торговых площадей, складских помещениях и т.д. В башенку с двух сторон можно установить по 6 модулей серии "Viva", "Brava" и 45x45.

При необходимости башенку можно нарастить вверх до неограниченного количества секций. Прокладку проводов к башенке можно осуществить с помощью коробов напольного типа или из фальшполов.

Напольные лючки NEST предназначены для организации рабочего места с силовыми и информационными розетками в открытых помещениях внутри фальшполов.

Особенности монтажа

Отличительные особенности системы "In-Liner" и "In-Liner FRONT"

Преимущества системы кабель-каналов "In-Liner FRONT"

Уплотнители

Уплотнители позволяют коробу плотно прилегать к стене и тем самым предотвращают скопление пыли и грязи, что является важным для поддержания эстетичного вида изделия.

Раздельные крышки

Раздельные крышки, предусмотренные в настенных кабель-каналах 90х50 мм для секций под силовую²⁴ и сигнальную проводки, позволяют электрикам и специалистам по СКС (структурированным кабельным системам) проводить монтаж проводки в разное время, не мешая друг другу.

Принудительное разделение секций

Возможность принудительного разделения секций позволяет разделить силовую и сигнальную проводки, тем самым предотвратив потерю сигнала или его искажения, что случается, если силовая и сигнальная проводка не отделены друг от друга.

Разделение секций в аксессуарах

Все соединительные аксессуары (углы и тройники) состоят из 2-х частей: внешней накладки и базы с разделителями. Поэтому силовая и сигнальная проводка разделены не только внутри короба, но и внутри аксессуаров. Это является обязательным требованием для прокладки сетей 6 категории и гарантирует, что будет исключено соприкосновение силовой и сигнальной проводок, поэтому искажений и потерь сигнала не будет.

Глянцевая поверхность

Все кабель-каналы и аксессуары глянцевые – это делает короб более привлекательным и с него легко удалять пыль.

Оригинальная обтекаемая форма

Все кабель-каналы имеют обтекаемую форму, что придает системе высокую эстетичность и оригинальность.

Преперфорация

Во встроенном разделителе короба 90х50 мм и в несущем разделителе короба 140х50 мм имеется преперфорация для перевода кабелей из одного отсека в другой в случае установки там соответствующего ЭУИ.

Изменяемые внешние и внутренние углы

Это свойство удобно при организации проводки в помещении со сложным нестандартным периметром. В комплекте с каждым аксессуаром прилагается инструкция по его монтажу.

Конструкция угловых соединительных аксессуаров

Конструкция угловых соединительных аксессуаров имеет плавный изгиб, благодаря чему предотвращается излом кабеля.

Напольные башенки BUS системы "In-Liner FRONT"

Описание

Напольные башенки BUS предназначены для организации рабочих мест в больших помещениях, открытых пространствах типа "open space". Башенка устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через фальшполы или напольные каналы, для которых имеется преперфорация в основании башенки.

Преимущества напольных башенок BUS

В башенку с 2-х сторон можно установить электроустановочные изделия ("Viva", "Brava", "45×45") по 6 модулей¹¹, т.е. всего 12 модулей

При необходимости можно нарастить башенку вверх для большего количества модулей, для этого используется специальное вертикальное расширение

Рамки под электроустановочные изделия поставляются в комплекте с башенкой

Если электроустановочные изделия будут располагаться только с одной стороны башенки, то пустой проем можно закрыть с помощью специальной заглушки, поставляющейся в комплекте

Башенки BUS легко стыкуются с напольными каналами ДКС

Пример монтажа башенки BUS с напольными коробами и алюминиевыми колоннами

"In-Liner Aero"

Напольные лючки NEST системы "In-Liner FRONT"

Описание

Напольные лючки NEST предназначены для организация рабочих мест в открытых интерьерах, под столами, трибунами и т.д. Лючки устанавливаются в фальшпол или под заливку, для этого важно учитывать, позволяет ли глубина полов установку лючка. В лючок монтируются электроустановочные изделия серии "Brava" и "GEWISS".

Преимущества напольных лючков NEST

Глубина лючков – 100 мм – позволяет устанавливать электроустановочные изделия до 16 модулей

Крышка усилена стальным листом, поэтому по ней можно ходить так же, как и по полу. Допустимая нагрузка на крышку 300 кг. Благодаря этому, лючок ДКС отлично подходит для установки в пол, где планируются большие потоки людей (гипермаркеты и конференц-залы)

Крышка лючка утоплена на 8 мм ниже уровня пола для того, чтобы на неё можно было наклеить напольную плитку, ковролин или линолеум, тем самым лючок не будет выделяться на фоне пола

Для вывода проводов из лючка по бокам дверцы имеются резиновые уплотнители. Таким образом, можно полностью закрывать дверцу лючка, не пережимая при этом выходящих из него проводов

Степень защиты лючков IP 40 позволяет делать влажную уборку крышки, не опасаясь за повреждение электроустановки

Сертификаты

Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:

сертификат пожарной безопасности. Сертификат подтверждает, что продукция изготовлена из самозатухающего материала. Кабель-каналы не поддерживают горение и соответствуют нормам пожарной безопасности НПБ 246-97

санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной

сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Продумана ли совместимость данной серии продукции с другими системами ДКС?"

Ответ: Совместимость системы "In-Liner FRONT" предусмотрена со следующими системами ДКС:

"In-Liner" (миниканалы)

"In-Liner AERO" (алюминиевые кабель-каналы и аксессуары)

"Viva" (электроустановочные изделия ДКС)

"Brava" (электроустановочные изделия ДКС).

Вопрос: "Достаточно ли презентабельный будет внешний вид собранной трассы? Удовлетворит ли он требованиям самых взыскательных заказчиков?"

Ответ: Качество материала, глянцевая поверхность и современный дизайн с обтекаемыми формами у кабель-каналов и аксессуаров, одинаковый оттенок цвета у всех элементов – все это соответствует требованиям к эстетике трассы, монтируемой открыто в современных интерьерах.

Вопрос: "Каким образом установить двухклавишный выключатель "Brava" в кабельный канал "In-Liner FRONT", смонтированный вертикально?"

Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. При установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал, он будет располагаться горизонтально.

Вопрос: "Каким образом можно удешевить проект?"

Ответ: В случае желания у клиента сэкономить средства, можно предложить следующее решение:

на коробе 140х50 мм можно удешевить систему, если использовать 2 крышки не по всей длине короба, а только в местах, где монтируются электроустановочные изделия. С помощью фронтальной накладки на стык (код 01404) можно легко осуществить переход от одной к двум крышкам на коробе 140х50. Таким образом, можно удешевить систему, если использовать 2 крышки не по всей длине короба, а только в местах, где монтируются ЭУИ

заменить электрические розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava"

заменить телефонные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)

заменить компьютерные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet).

Система алюминиевых кабельных каналов "In-Liner Aero"

Описание

Система "In-Liner Aero" - это система алюминиевых кабель-каналов и колонн для открытой электропроводки в помещениях. Главными преимуществами алюминиевых кабеленесущих систем являются высокая ударопрочность, долговечность и экологичность. Таким образом, алюминиевые кабель-каналы и колонны зачастую применяются в банках, офисах, в интерьерах стиля Hi-Tech, на промышленных предприятиях, в медицинских и детских учреждениях.

Ассортимент

Система "In-Liner Aero" компании ДКС включает в себя алюминиевые кабель-каналы, алюминиевые колонны и алюминиевые телескопические колонны.

Алюминиевые кабель-каналы имеют 3 типоразмера и могут выполняться двух цветов – серый металлик и белый. Аксессуары для построения трассы из алюминиевых кабельных каналов выполнены из пластика, но это никак не влияет на эстетичный внешний вид трассы и не отражается на ее характеристиках. Важной особенностью алюминиевых корпусов является необходимость их заземления.

Алюминиевые колонны являются профессиональным решением для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Такие колонны идеальны для офисов, разделенных лишь мобильными перегородками, торговых залов, выставочных центров, банков, школ и других помещений административного назначения, то есть везде, где требуется электропитание в удалении от основных стен.

В ассортименте четыре варианта алюминиевых колонн по высоте:

0,25 м

0,35 м

0,5 м

0,71 м

Колонна устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через фальшполы или напольные каналы, для которых имеется преперфорация в основании колонны.

Телескопические колонны применяются в помещениях, где рабочее место находится далеко от стен, и возникают трудности в его организации. Отличительной особенностью телескопических колонн от лючков, башенок и других колонн является возможность подвода кабелей к ней не только по полу, но и через потолок. Верхняя часть колонны является выдвижной (телескопической) и может выдвигаться от 1,5 м до 3,05 м и от 2,7 м до

4,25 м.

Надёжная и прочная конструкция позволяет использовать колонну в помещениях со сложными условиями эксплуатации – алюминиевый корпус защитит от повреждения кабели, проложенные внутри. Элегантный дизайн телескопической колонны с обтекаемыми линиями органично вписывается в любой интерьер.

Особенности системы "In-Liner Aero"

Внешний вид

Естественный цвет алюминия (RAL 9006) и обтекаемая форма придают системе эстетичность и оригинальность. Устойчивость алюминия к ультрафиолетовому излучению позволяет сохранять привлекательный внешний вид в течение долгого времени. Сочетание данных достоинств делает систему "In-Liner Aero" идеальной для офисных помещений высокого класса, банков, правительственных учреждений и пр.

Жёсткая конструкция

Встроенный несущий разделитель из алюминия в коробах 140х50, а также физические характеристики самого алюминия, гарантируют высокую ударопрочность коробов и колонн. Благодаря этому обеспечивается надежная защита кабельных трасс. Конструкция выдерживает ударную нагрузку – до 20 Дж, что в 3 раза выше по сравнению с пластиковыми кабель-каналами.

Не содержит галогены

Отсутствие галогеносодержащих добавок в алюминиевых коробах и аксессуарах из АБС-пластика, позволяет устанавливать и эксплуатировать "In-Liner Aero" в медицинских, образовательных и других учреждениях, где данное условие является обязательным.

Негорючий материал

Преимущество алюминия перед пластиком.

Экранирование и информационная безопасность

Алюминиевый кабельный канал и колонна обеспечивают экранирование от внешних помех. А благодаря тому, что в коробе 140х50 мм предусмотрено принудительное разделение силовой и сигнальной проводки, создается защита и от перекрестных наводок внутри трассы. На крышках и основаниях имеются направляющие, на которые крепятся клеммы проводника заземления.

Быстрый монтаж и модернизация

Монтаж электроустановочных изделий осуществляется простым защелкиванием с помощью каркасов, которые заменяют собой подрозеточные коробки. В "In-Liner Aero" предусмотрена возможность монтажа изделий ДКС серий "Brava" и "Viva", а также модулей стандарта 45х45. Благодаря встроенному разделителю и 2-м независимым фронтальным крышкам, в кабель-каналы 140х50 мм монтаж электроустановочных изделий возможен в 2 ряда. В колонну установка ЭУИ возможна с 2-х противоположных сторон. Установка ЭУИ осуществляется также простым защелкиванием.

Совместимость систем

Серия "In-Liner Aero" совместима с пластиковой серией коробов "In-Liner FRONT". Это позволяет произвести отделку всех офисных помещений в едином стиле (важно для проектных организаций и конечных пользователей).

Широкий температурный диапазон использования

Эксплуатация и монтаж возможны как при экстремально высоких, так и при экстремально низких температурах.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Каким образом установить двухклавишный выключатель Brava или розетку в миниколонну или каналы "In-Liner Aero" смонтированный вертикально?"

Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. Например, при установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал или в колонну, он будет располагаться горизонтально, то есть влево - вкл., вправо - выкл. Аналогично, отверстия (разъёмы) у силовой розетки будут размещаться вертикально. Если необходимо, чтобы в колонне или вертикальном кабель-канале электроустановочные изделия размещались иначе, то установите симметричный выключатель или розетку, например, стандарта 45х45 мм (в системе "In-Liner Aero" для этого предусмотрены каркасы под изделия стандарта 45х45мм).

Вопрос: "Как заземляются алюминиевые кабельные каналы?"

Ответ: Заземление предусмотренно во всех типоразмерах системы "In-Liner Aero". Заземление осуществляется с помощью проводов заземления, с клеммами. Инструкция по монтажу доступна на сайте ДКС.

Вопрос: "Каким крепежом и с каким шагом крепить короб 90х50 к бетонной стене?"

Ответ: В качестве крепежа можно использовать дюбель V8, поставляется в комплекте с винтом. Шаг крепления от 20 до 40 см, сверлить отверстия в основании короба лучше в шахматном порядке.

Вопрос: "Возможна ли совместимость продукции "In-Liner Aero" с другими системами ДКС?"

Ответ: Совместимость системы "In-Liner Aero" предусмотрена со следующими системами ДКС:

"In-Liner FRONT" (пластиковые кабель-каналы)

"Viva" (электроустановочные изделия ДКС)

"Brava" (электроустановочные изделия ДКС)

Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия серии "Brava"

Описание

Электроустановочными изделиями (ЭУИ) называют выключатели, розетки и информационные разъемы, используемые для подключения электрических приборов к сети итания. Электроустановочные изделия применяются повсеместно: в жилищных зданиях, офисных и торговых помещениях, на производственных предприятиях и т.д. 

Особенности

По способу монтажа электроустановочные изделия можно разделить на три основные категории:

скрытый монтаж изделий в стены

накладной монтаж изделий на стены

монтаж в кабельные каналы

Также возможен монтаж ЭУИ в электрощитовое оборудование - в шкафы, щиты, корпуса, пульты и другие оболочки¹⁴.

Помимо вышеперечисленных категорий ЭУИ существует еще одна категория – универсальная, изделия которой могут устанавливаться как в стены, так в кабельные каналы и напольные башенки и колонны. Использование универсальных электроустановочных изделий, которые могут монтироваться в стены и кабельные каналы, позволяет выдерживать в офисе единый стиль и облегчает обслуживание электрических сетей.

Современные требования, предъявляемые электроустановочным изделиям

ЭУИ серии "Brava" предназначены для электросетей с напряжением до 250 В и максимальным током нагрузки до 16 А для установки:

в стены любого типа (гипсокартон, бетон, кирпич)

в кабельные каналы, напольные лючки, башенки и колонны (серий "In-Liner", "In-Liner FRONT", "In-Liner Aero")

в шкафы, щитки и корпуса (серий "RAM box", "RAM base", "RAM block") - с помощью суппорта под розетку "Brava" на DIN-рейку (суппорт имеет серый цвет и крепится на DIN-рейку простым защелкиванием, внутрь этого суппорта также простым защелкиванием можно установить ЭУИ с механизмом белого, красного или чёрного цветов)

Преимущества электроустановочных изделий серии "Brava"

Универсальность

Компания ДКС предлагает серию универсальных ЭУИ "Brava", которые могут быть установлены в кабельные каналы, стены и внутрь электрощитового оборудования (в шкафы, корпуса, щитки и др. оболочки).

Розница

Компания ДКС развивает проект "Розница", позволяющий конечным покупателям приобретать продукцию ДКС в удобной упаковке с минимальным количеством. Электроустановочные изделия упаковываются поштучно.

Высокое качество

Электроустановочные изделия изготовлены из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Степень защиты – IP 20.

Широкая цветовая гамма

Цветовая гамма насчитывает 4 цвета для механизмов (белый, слоновая кость, черный и красный) и 9 цветов рамок (белый, слоновая кость, черный, синий, малиновый, песочный, светло-зеленый, черный и синий металлик).

Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым" питанием понимается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания. Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания мы предоставляем белые розетки для "грязного" питания и красные для "чистого".

Широкий ассортимент

В серии представлено более 45 видов электроустановочных изделий (включая варианты с подсветкой, на 1 и 2 модуля):

выключатели однополюсные и двухполюсные

выключатели инфракрасные (срабатывают на расстоянии от движения, например, руки; часто применяются в санузлах и в производственных помещениях, где непосредственный контакт с ЭУИ неудобен или это негигиенично)

инверторы (промежуточные переключатели)

кнопки

звонки и зуммеры

диммеры

электрические розетки - устройства коммутации, предназначенные для соединения к сети оргтехники, бытовых, осветительных, нагревательных и других приборов

телевизионные розетки

информационные разъемы и адаптеры для всех существующих стандартов на рынке СКС (AMP, Siemon, R&M, Symax)

Яркая упаковка

Каждое изделие упаковывается в оригинальную прозрачную упаковку с нанесением штрих-кода.

Инструкция на изделие

В индивидуальную упаковку с каждым изделием вкладывается инструкция, которая содержит информацию об изделии, таблицу выбора изделий и схему подключения.

Уникальная конструкция

Конструкция механизмов позволяет подключать провод с тыльной стороны, не снимая лицевую сторону выключателей и розеток. Это особенно удобно при монтаже розеток в стены и настенные коробки.

Простой монтаж

В отличие от большинства иностранных производителей, к ЭУИ серии "Brava" подключение кабеля осуществляется с тыльной стороны механизма без снятия лицевой панели. Изделия "Brava" собираются по принципу двух защелкиваний:

сначала механизм вставляется в каркас

затем рамка защелкивается на каркас.

Весь процесс требует минимум времени и усилий.

Поштучная упаковка

Позволяет собрать ЭУИ любой конфигурации и цветового решения.

Пример монтажа электроустановочных изделий серии "Brava"

Сертификаты

Вся продукция серии "Brava" имеет сертификаты соответствия.

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Возражение: "Для установки одного ЭУИ в стену необходимо покупать 3 позиции (механизм + каркас + рамка), когда другие производители предлагают 2 позиции (механизм в сборе с каркасом + рамка)".

Ответ: При покупке 3 позиций всегда есть возможность для подбора оптимального цветового решения – сочетание с любым интерьером.

Возражение: "Каркас изделий пластиковый".

Ответ: Пластиковый каркас обеспечивает дополнительную диэлектрическую изоляцию. Также пластиковый каркас имеет меньшую цену, что позволяет снизить общую стоимость спецификации.

Вопрос: "Невозможно установить двухклавишный выключатель Brava или розетку в колонну или короб "Inliner Aero" смонтированный вертикально".

Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. Например, при установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал или в колонну, он будет располагаться горизонтально, то есть влево - вкл., вправо - выкл. Аналогично, отверстия (разъёмы) у силовой розетки будут размещаться вертикально, а не горизонтально как обычно. Если необходимо, чтобы в миниколонне или вертикальном кабель-канале электроустановочные изделия размещались иначе, то установите выключатель или розетку стандарта 45х45. В ассортименте ДКС для этого предусмотрены каркасы под изделия стандарта 45х45.

Электроустановочные изделия серии "Viva"

Описание

Серия "Viva" – профессиональная серия электроустановочных изделий, предназначенных специально для установки в кабельные каналы или универсальные коробки для настенного монтажа, в том числе с IP 55.

Ассортимент

Розетки силовые

Характеристики: 250 В, 16 А, защитные шторки, заземление.

Особенности и преимущества розеток серии "Viva" заключаются в том, что подвод проводов осуществляется не с тыльной стороны розетки, а с боковых сторон. Это делает наиболее эффективным применение розеток серии "Viva" в кабельных каналах, т.к. за розеткой остается больше свободного пространства для прокладки кабелей (при тыльном подводе проводов они загибаются за розеткой и занимают больше внутреннего пространства между розеткой и основой короба). С точки зрения экономии внутреннего пространства кабель-канала, совместное применение розеток "Viva" и рамок PDA серии "In-Liner" является оптимально экономичным.

Розетки белого и красного цвета предназначены для установки в пластиковые кабельные каналы и монтажные коробки типа PDD-N, которые имеют такой же белый цвет

Розетки серого цвета предназначены для установки в настенные коробки системы "Express"

Розетки серии "Viva" предназначены для открытой установки (на улице под навесом или в помещении) во влагозащищенных модульных настенных коробках серии "Express". Коробки "Express" имеют серый цвет, аналогичный электроустановочным изделиям "Viva".

В ассортименте ДКС имеются коробки на 2 и 4 модуля

Степень защиты:

IP40 – у коробок без защитных крышек;

IP55 – у коробок с защитными крышками, которые рекомендуются для использования во влажных и запылённых помещениях.

Компьютерные и телефонные розетки

Характеристики: телефонные розетки RJ11 категории 5Е, компьютерные RJ45 – 5, 5Е и 6-й категории белого цвета.

Особенностью и преимуществом телекоммуникационных розеток серии "Viva" является то, что компанией ДКС поставляются не только розетки в сборе, но и адаптеры под механизмы других основных производителей телекоммуникационных розеток.

Готовые телекоммуникационные розетки серии "Viva" комплектуются модулями AMP.

Выключатели однополюсные

Характеристики: 250 В, 10 А, на 1 или 2 модуля.

Особенностью и преимуществом выключателей серии "Viva" является то, что подвод проводов осуществляется не с тыльной стороны розетки, а с боковых сторон.

Выключатели белого цвета используются для установки в кабель-каналы.

Выключатели серого цвета применяются для установки в коробки системы жестких труб "Express".

Совместимость

Система "Viva" совместима с другими системами ДКС, благодаря этому можно построить законченную трассу:

"Express" (при установке в модульные настенные коробки на 2 и 4 модуля)

"In-Liner" (в кабель-каналы и коробки)

"In-Liner FRONT" (в кабель-каналы, коробки и напольные башенки)

"In-Liner Aero" (в кабель-каналы и миниколонны)

Сертификаты

Все электроустановочные изделия "Viva", представленные в ассортименте компании ДКС, имеют сертификаты соответствия.

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru.

Отличия систем "Brava" и "Viva"

Особенности монтажа проводки в электроустановочных изделиях "Brava" и "Viva"

Установка изделий

Рамочная конструкция электроустановочных изделий позволяет собрать в наборе (в едином блоке) несколько функционально различных устройств. Принцип сборки аналогичен модульному принципу, применяемому в электрощитовом оборудовании. Данный принцип сборки ЭУИ единый для обеих систем – как для "Viva", так и для "Brava".

Компания ДКС на сегодняшний день – единственный в России производитель универсальных электроустановочных изделий, которые могут монтироваться и в стены, и в кабель-каналы, и в электрические шкафы (корпуса и любые оболочки), а также в колонны, напольные башенки, лючки, настенные модульные коробки и т.д.

Металлические лотки

Общие сведения

Назначение

Металлические лотки – это электротехнические изделия, представляющие собой металлический профиль для заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Они предназначены для прокладки информационных и силовых кабелей, являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки и позволяют в дальнейшем развивать базовую электрическую и слаботочную систему здания легко и просто.

Металлические лотки применяются для открытой прокладки кабельных линий при настенном, потолочном, наклонном и комбинированном типах монтажа в производственных, складских, торговых и других помещениях большой площади.

Оптимальная организация кабельной проводки может быть построена на основе 3-х систем:

лотки металлические лестничные

лотки металлические листовые

лотки металлические проволочные

Материал лотков

С целью защиты металлических лотков от коррозии используются разные защитные покрытия. Чаще всего лотки покрываются цинком. Цинк защищает сталь, при этом сам он изнашивается на протяжении всего срока службы. Степень износа цинкового покрытия зависит от внешних условий, которые должны быть учтены при выборе вида лотка и места его установки.

Цинковое покрытие является в своем роде уникальным, так как обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от коррозии. Последняя известна еще и как, так называемая, "жертвенная" защита, поскольку в гальванической паре цинк "жертвует" собой, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен. Цинк будет действовать подобным образом до последнего атома. Этот эффект проявляется и на локальных участках, где покрытия уже нет (царапины, сколы, отверстия). Как правило, при выборе антикоррозионной защиты основное внимание уделяют скорости разрушения покрытия и необходимости его возобновления. Этот показатель (скорость разрушения покрытия) для цинка составляет 1 – 10 мкм в год в зависимости от состояния атмосферы и условий эксплуатации.

Микрометр (мкм, микрон) – единица измерения длины (в данном случае, толщины слоя цинка). 1 мкм равен 10−6 метра, то есть одна миллионная метра.

Виды исполнения лотков

Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Металлические лотки ДКС в стандартном исполнении изготавливаются из стали оцинкованной по методу Сендзимира. Горячие стальные листы покрываются в прокатном цехе слоем цинка. Лист прокатной стали промывается реагентами и просушивается в печи, в которой он разогревается до температуры около 650 °C. После этого сразу погружается в ванну расплавленного цинка с температурой 650 °C. У выхода из ванны стоят, так называемые, газовые ножи. В них под большим давлением подается газовая смесь, которая сдувает лишний цинк с листа. Таким образом, образуется равномерный слой цинка по всей его поверхности.

Масса такого покрытия – 180-200 граммов цинка на квадратный метр. Элементы из таких стальных листов предназначены для использования, главным образом, в сухой атмосфере, без агрессивного воздействия химических веществ. Повреждение цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования стального листа при производстве лотков и аксессуаров не вызывает прогрессивной коррозии, потому что под влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки поврежденной поверхности образуется защитный слой из оксида цинка (легкий налет белого цвета).

Тадеуш Сендзимир (1894-1989) – известный польский металлург. Сендзимир добился значительных успехов в профессиональной деятельности – разработал технологию непрерывного проката металла. Его изобретения были внедрены в Соединенных Штатах, где до сих пор sendzimir process является широко известным понятием, используемым в технической терминологии. "Ленинский металлургический комбинат" в польском городе Кракове несколько лет назад был переименован и принял имя Тадеуша Сендземира, подчеркивая тем самым всемирную известность польского изобретателя.

 Гальваническое цинкование (только для проволочных лотков “F5 Combitech”)

Гальванизация – это электрохимический метод цинкования, при котором металлическое покрытие наносится на электропроводящий материал (лоток) для придания ему защитных антикоррозийных свойств.

Компания ДКС имеет собственный гальванический цех на фабрике в Твери, благодаря чему качество оцинковки постоянно контролируется. Толщина цинкового покрытия проволочных лотков ДКС 9-12 мкм.

Гальванические покрытия были открыты в 1836 г. русским физиком и изобретателем в области электротехники Б. С. Якоби и основаны на электрокристаллизации – электрохимическом осаждении на катоде (в роли которого выступает основное изделие - проволочный лоток) положительно заряженных ионов металлов при пропускании постоянного электрического тока через водный раствор солей металлов. При этом соли металлов распадаются на ионы под воздействием электрического тока и направляются к разным полюсам: отрицательно заряженные – к аноду, а положительно заряженные ионы металла – к катоду, то есть к изделию (к лотку).

Горячее цинкование (исполнение HDZ)

Лотки изготавливаются из холоднокатаной стали 08ПС. В процессе цинкования очищенная сталь погружается в ванну с расплавленным цинком (~4600С). В результате реакции на поверхности изделия образуется ферроцинковый сплав, состоящий из четырех слоев с различным удельным соотношением железа и цинка (ГОСТ 9.307-89 на горячее цинкование, европейский стандарт СЕI 7.6).

При одинаковых условиях использования срок службы оцинкованного таким образом металла в несколько раз дольше, чем при обычном цинковании (например, по методу Сендзимира). Согласно испытаниям нашей лаборатории оптимальная толщина для металлического лотка из стали горячего цинкования равна 1.2 мм, что соответствует прочностным и нагрузочным характеристикам для этой продукции.

Аббревиатура HDZ означает "hot deep zinc", что в переводе с английского - "горячее погружение в цинк".

Лотки, обработанные таким образом, применяются в различных промышленных условиях (категории от С1 до С4 степени воздействия окружающей среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).

Например:

в производственных помещениях с высокой влажностью

в помещениях с загрязненным воздухом

на химических заводах

в бассейнах и аквапарках

в ремонтных доках

снаружи зданий городской и промышленной инфраструктуры

в промышленных и прибрежных районах с умеренной концентрацией соли в воздухе

Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 304)

Нержавеющая сталь – это сложнолегированная сталь (легированная хромом, никелем и т.д.), стойкая против коррозии в атмосфере и агрессивных средах.

Лотки ДКС изготавливаются из нержавеющей стали по стандарту AISI 304¹² – в российской классификации соответствует марке 08Х18Н10. Нержавеющие легированные стали обозначаются по цифро-буквенной системе, которую устанавливает ГОСТ. Первые две цифры обозначают содержание углерода. Цифры после букв обозначают содержание легирующего элемента (в целых процентах). Если легирующего элемента присутствует менее 1%, то цифра не ставится.

Нержавеющую сталь впервые создал в 1913 году английский ученый Гарри Бреарли (Harry Brearley), экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов; он обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Слово inox в переводе с итальянского и французского языка означает "нержавеющая сталь".

Сталь марки AISI 304 является коррозионно-стойкой жаропрочной сталью, представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей, является наиболее широко используемой из всех марок стали, а характеристики делают ее универсальной в применении.

Основным присадочным материалом, входящим в состав, является хром (Cr). Содержание хрома 18% – это обеспечивает формирование на поверхности металла такого оксидного слоя, который придает стали повышенную устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.

Способность не подвергаться коррозии основывается на том, что нержавеющие стали легко пассивируются. Термин "пассивация металлов"¹⁶ означает переход поверхности металла в неактивное, то есть пассивное состояние, благодаря образованию поверхностных слоёв, препятствующих коррозии. Как правило, коррозионная стойкость нержавеющей стали тем выше, чем больше в ней хрома. Во многих марках нержавеющих сталей хром является не единственным присадочным материалом. В их состав также входит значительное количество и других добавок, которые вносятся с целью повышения коррозионной устойчивости сталей и для изменения их структуры, а также в целях повышения прочности. В стали марки AISI 304 кроме хрома в достаточно большом количестве присутствуют никель и другие элементы.

Лотки из нержавеющей стали марки AISI 304 подходят для применения на всех производственных процессах, протекающих в суровых коррозионных условиях (категории от С1 до С5, степени воздействия окружающей среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).

Пример:

в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей и т.д.)

в деревообрабатывающей промышленности

на объектах с повышенными требованиями к уровню гигиены (например, молокозаводы, бойни, предприятия пищевой промышленности, фармакологические заводы и т.п.)

Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 316)

Лотки из нержавеющей стали AISI 316¹³ обеспечивают защиту кабеля при более агрессивных производственных процессах, протекающих в экстремально тяжёлых коррозионных условиях.

Фактически, нержавеющая сталь марки AISI 316 – это улучшенная (за счет добавления молибдена) сталь марки AISI 304. Добавление молибдена делает сталь AISI 316 более устойчивой к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам, кислотостойкой.

Нержавеющая сталь AISI 316 в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2.

Лотки из нержавеющей стали марки AISI 316 часто используются: • в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей, бумажной промышленности и т.д.) • в агрессивных средах (например, в портах, у морской воды в береговой зоне, на морских платформах и т.д.)

Металлические лотки с цинк-ламельным покрытием

На основу защищаемой детали наносится специальное покрытие, состоящие из химически активной смолы с высоким содержанием хлопьев цинка и алюминия. В процессе спекания под воздействием температуры образуется цинк-алюминиевый слой, который обеспечивает, помимо барьерной защиты, электрохимическую защиту от коррозии. Скорость окисления алюминия ниже, чем цинка, и за счет этого покрытие цинк-алюминия (при той же толщине защитного слоя) существенно более коррозионностойко (примерно втрое), чем стандартное цинковое покрытие.

Малая распространенность цинково-алюминиевых покрытий связана с технологическими сложностями при добавлении алюминия в цинк, поэтому только инновационные компании, такие как ДКС, обладают высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет наносить качественное цинк-ламельное покрытие.

Согласно проведенным испытаниям, цинк-ламельное покрытие выдерживает 2000 часов, что более чем в четыре раза превышает требования нормативной документации.

Металлические лотки с порошковой окраской

В наше время стремительно растет спрос на металлические лотки с порошковой окраской, так как порошковая окраска позволяет улучшить эксплуатационные свойства того материала, на который она наносится. И при этом позволяет вписать лотки в любой интерьер.

Лотки изготавливаются из стали, оцинкованной по методу Сендзимира. После этого лотки подвергаются порошковой окраске в любой цвет из палитры RAL.

Применяются такие лотки для выделения кабельной трассы в интерьере (торговые центры, офисы), а также для повышенной защиты от коррозии.

RAL – эта аббревиатура означает палитру стандартных цветов согласно немецкому цветовому стандарту, разработанному в 1927 году Немецким Институтом гарантий качества и сертификации (Reichsausschuß für Lieferbedingungen (сокращенно RAL)). Институт установил стандарт на цветовое пространство, разделив его на диапазоны и обозначив каждый цвет однозначным цифровым индексом. С тех пор цветовая палитра RAL постоянно расширяется и дополняется новыми образцами цветов.

Порошковая окраска – это высокотехнологичный метод электростатического нанесения краски и получения качественных декоративных покрытий разнообразных материалов и изделий. В результате применения порошковой окраски получается однородное, прочное, высококачественное покрытие с высокими физико-механическими, химическими и защитными свойствами, которые повышают антикоррозионную стойкость лотков прошедших до покраски стадию оцинковки по методу Сендзимира или гальваническое оцинковывание.

В наиболее рациональном виде новый процесс получения покрытий оформился в 60-е годы XX века, когда появились первые термореактивные порошковые краски и был разработан способ их электростатического нанесения. Технология покрытий с применением порошковых красок по сравнению с окрашиванием жидкими лакокрасочными материалами имеет много преимуществ. Главные из них это то, что достигается равномерное и более высокое качество покрытий, а также лучшие эксплуатационные свойства.

Заполняемость металлических лотков

"Т.И.З." (теоретически используемая зона) или "геометрическая секция" – это зона, ограниченная внутренними стенками лотка (канала), которая может определять максимальное количество прокладываемых кабелей и проводов.

Используемая зона – это теоретически используемая секция лотка с учетом коэффициента заполнения.

Для металлических каналов коэффициент заполнения равен 50% по стандарту IEC 23 31 (IEC/CEI – International Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия).

Таким образом, для оптимального заполнения металлического лотка проводами используемая зона сечения лотка обычно выбирается как 50% от Т.И.З. Запас необходим для обеспечения возможности модернизации кабельной системы в будущем, для оптимального теплоотвода, а также учитывается, что кабели большого сечения иногда нельзя проложить вплотную из-за ограничений по величине их радиуса изгиба.

Условия применения

Климатическое исполнение лотков соответствует категории 2 УХЛ по ГОСТ 15150 (таблица действительна для умеренного климата, класс степени воздействия соответствует EN ISO 12944-2).

Крепление лотков

В ассортименте ДКС имеются универсальные, то есть совместимые с различными видами лотков, крепёжные аксессуары: консоли, кронштейны, струбцины, шпильки и т.д.

Например, консоль LP6003 может быть использована для подвеса и лестничных лотков, и листовых, и проволочных.

Другой пример: шпилька резьбовая двухметровая также может быть использована с любыми лотками.

Часть консолей ДКС для повышения прочностных характеристик и срока службы изготавливаются без применения сварки путём сложного загиба изделия из одного листа металла.

Листовые металлические лотки "S5 Combitech"

"S5 Combitech" – это система металлических лотков, которые изготавливаются из листовой стали. Листовые лотки представляют собой металлический профиль с перфорацией на основании и бортах лотка или без перфорации для более высокой степени защиты.

Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной оплетки с расстоянием между местами их крепления не более 500 мм, а также крепление и установку перегородок для разделения проводов и кабелей разного назначения. Наибольшее распространение получила система, состоящая из листовых лотков, крышек, крепёжных и монтажных аксессуаров.

Металлические лотки "S5 Combitech" завоевали заслуженную популярность благодаря высокому качеству оцинкованных элементов, наличию широкой гаммы аксессуаров, удобству крепежа и оптимальной цене. Система металлических лотков "S5 Combitech" производится в России на европейском оборудовании с использованием высококачественного отечественного сырья.

Применение

Металлические листовые лотки являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки и позволяют развивать в дальнейшем слаботочную и силовую проводку в зданиях легко и просто. Чаще всего металлические листовые лотки "S5 Combitech" применяются в помещениях большой площади. Например, в производственных, складских и торговых помещениях.

Система "S5 Combitech" предназначена для организации прокладки кабельных линий открытым способом при различных типах монтажа: настенном, потолочном, наклонном или комбинированном.

Ассортимент листовых лотков

В ассортименте компании ДКС есть перфорированные и неперфорированные лотки.

Перфорированные лотки выбирают потому, что:

их удобнее монтировать на консоли, так как нет необходимости сверлить лоток

благодаря перфорации кабель лучше вентилируется (охлаждается)

благодаря перфорации обеспечивается сливание конденсата

Неперфорированные лотки часто выбираются:

для тех объектов, где есть требования по пыле- и влагозащите

если нужен глухой короб

Типоразмеры:

ширина лотков от 50 до 600 мм

высота профиля 50, 80 и 100 мм

стандартная длина 3 м

толщина лотков от 0,7 мм до 1 мм

Ассортимент листовых лотков включает в себя не только изделия стандартной толщины, но и специальные версии, изготавливаемые под заказ. Возможно изготовление лотков с толщиной металла:

1,0 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "10", например, 3526210)

1,2 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "12", например, 3526212)

1,5 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "15", например, 3526215)

Особенности сборки металлических лотков

Прямые элементы лотков "S5 Combitech" соединяются внахлест с помощью фирменного соединения "папа-мама". В отличие от соединения с помощью накладных пластин (предлагаемого другими производителями), соединение внахлёст экономит до 60% материалов и времени монтажа.

Например, при монтаже лотков "S5 Combitech" с высотой борта H=80 мм используется лишь 5 пар "винт-гайка", а при монтаже с помощью соединительных пластин – 10 пар "винт-гайка", а также 2 соединительные пластины.

Крышки лотков и аксессуаров соединяются между собой внахлёст, а на лоток крепятся простым защёлкиванием без дополнительных приспособлений. Винты для соединения лотков имеют специальный квадратный подголовник (см. на фото внизу), что предотвращает прокручивание винта и облегчает монтаж. Головка винта сделана полукруглой для защиты кабеля от повреждений.

Все лотки и аксессуары "S5 Combitech" соединяются внахлёст специальными винтами и гайками М6 с насечками – это обеспечивает контур заземления по лотку и по всем аксессуарам. При монтаже крышки используется винт М5 с выделенным символом заземления, при этом гайка уже заштампована в крышку (для удобства при монтаже и надёжного, качественного соединения).

Вышеизложенные особенности конструктивного исполнения лотков ДКС исключают необходимость прокладки дополнительного заземляющего контура кабеленесущей системы как по лоткам, так и по крышкам и аксессуарам.

Материалы лотков

При изготовлении металлических лотков "S5 Combitech" используется высококачественная оцинкованная сталь. Блестящая поверхность лотка ДКС остается неизменной в течение всего срока службы при климатических условиях, соответстувующих исполнению лотка.

Стандартное исполнение:

Cталь оцинкованная по методу Сендзимира

Масса цинкового покрытия 180-200 г/м2. Код лотка стандартного исполнения имеет 5-значное цифровое обозначение. Например, лоток листовой неперфорированный с высотой 80 мм и шириной 300 мм имеет код 35065.

Заказные позиции:

Горячее цинкование после изготовления

Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Толщина лотков 1,2 и 1,5 мм с массой цинкового покрытия 1000-1200 г/м2.. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы HDZ. Например, 35065HDZ.

Нержавеющая сталь - INOX 304

Толщина 0,8 мм для лотков шириной 100-300 мм и 1,0 мм для лотков шириной 400-600 мм; 0,8 мм для крышек; 0,8 мм для аксессуаров и их крышек. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы inox. Например, 35065inox.

Цинк-ламельное покрытие

Цинк-ламельное покрытие примерно втрое коррозионностойко, чем стандартное цинковое покрытие. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы ZL. Например, 35065ZL.

Порошковая окраска

Порошковая окраска лотка, предварительно оцинкованного по методу Сендзимира. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы RAL и номер цвета. Например, при заказе лотка красного цвета код: 35065RAL2002.

Аксессуары

Крепёжные аксессуары

Консоли

Большинство видов консолей ДКС изготавливается без использования сварки, а формируются путём изгиба из листового лотка.

Такой вариант изготовления был выбран по двум причинам:

Он обладает большей несущей способностью.

Отсутствует коррозия из-за отказа от использования сварки, что существенно продлевает срок службы изделия. Все виды монтажных аксессуаров могут быть изготовлены в таких же исполнениях как и сам лоток (например, из нержавеющей стали).

Профили и соединители

С-образные профили используются для крепления кронштейнов и для подвеса лотков. Также С-образные профили (LAS, DBM/DBL) можно использовать в качестве минилотков для прокладки кабеля, например, к светильникам (см. фото примера).

С введением соединительных аксессуаров для С-образного профиля появилась возможность собирать конструкции (ферму) для прокладки лотков, систем вентиляции и трубопроводов, пожарных и прочих систем, в том числе канализации.

Для монтажа С-образных профилей имеются различные соединительные уголки и пластины (I, Х, Т, L-образной формы).

Отличительные характеристики "S5 Combitech"

широкий ассортимент металлических листовых лотков – ширина от 50 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм

широкий ассортимент аксессуаров, позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с минимальными затратами (благодаря этому монтаж упрощается и значительно ускоряется по времени)

высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию, обеспечивает привлекательный внешний вид и долгий срок службы системы

отличное соотношение цена-качество

специальное исполнение (горячее цинкование после изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска) гарантирует эксплуатацию лотка и аксессуаров в самых сложных условиях и удовлетворит любые желания и требования заказчика (важно для проектных организаций)

гарантированный контур заземления по всей системе

надежное крепление крышки исключает возможность её самопроизвольного отсоединения. Крышку можно многократно монтировать и демонтировать

предусмотрено большое число вариантов крепления лотков к стене и потолку с использованием монтажных аксессуаров

удобная и функциональная упаковка металлических лотков. Все металлические лотки и крышки ДКС поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках в зависимости от заказанного количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и транспортировке

Сертификаты

Металлические лотки, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническим и условиями ТУ 3449-013-47022248-2004 и имеют следующие сертификаты:

сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно.

добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков ДКС в условиях реального пожара с нагрузкой максимально близкой к номинальной. Для листовых лотков данный параметр – R 51, что означает устойчивость трассы в течение 51-й минуты в условиях реального пожара

Все сертификаты при необходимости можно сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Возражение: "Лоток ДКС имеет недостаточную толщину. Лотки толщиной 1,5 мм или 2 мм имеют большую несущую способность и срок службы".

Ответ: Толщина лотков "S5 Combitech" является оптимальной с точки зрения нагрузочной способности. Коэффициент запаса при максимальной нагрузке, соответствующей 50% заполнения металлического лотка, равен 1,8-2,2 (в зависимости от типоразмера). Для увеличения нагрузочной способности не следует увеличивать толщину лотка, из-за этого существенно увеличивается его масса, что сокращает скорость монтажа, а также повышает стоимость перевозки. Следует увеличивать высоту профиля, т.е. использовать лоток большей высоты, например, 80 или 100 мм.

Возражение: "При вертикальной установке лотка иногда отщелкивается крышка, особенно если свободного пространства в нем нет, и кабелей очень много".

Ответ: Заполняемость лотков по нормам должна быть около 40-50% площади полезного сечения, поэтому тот факт, что "свободного пространства нет, и кабелей очень много", говорит о необходимости разгрузки лотка и установки второго дополнительного лотка или лотка большего типоразмера. Также рекомендуем при вертикальном монтаже использовать держатели кабеля TRC, которые устанавливаются через 1 метр на протяжении всей кабельной трассы (на вертикальном участке). Эти держатели кабеля значительно облегчат труд монтажников при укладке, при эксплуатации и при замене кабелей в вертикально установленных лотках. Крышка держится лучше, не отщелкивается даже под нагрузкой. Также можно использовать хомуты ДКС.

Возражение: "Аксессуары ДКС значительно дороже аналогичных аксессуаров других производителей (например, горизонтальные углы, Т-образные ответвители)".

Ответ: Аксессуары ДКС "S5 Combitech" имеют плавные края для беспрепятственной прокладки кабеля. Это и объясняет их большую стоимость по сравнению с угловатыми аксессуарами конкурентов, которые технологически легче изготовить, но являются менее удобными в использовании. Углы в таких аксессуарах могут способствовать излому кабелей при поворотах. Кроме этого, следует сравнивать стоимость системы в целом, а не отдельных позиций.

Возражение: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".

Ответ: Во-первых, система "S5 Combitech" поставляется не только на российский рынок, но и успешно продаётся в Европе. Во-вторых, листовые лотки отвечают не только российским, но и европейским стандартам. При производстве используется наиболее качественная оцинкованная сталь. Система "S5 Combitech" соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-013-47022248-2004, CEI 23-31 (итальянский стандарт).

Вопрос: "Правда ли, что срок службы лотка из толстой стали более продолжительный, чем обычного лотка?"

Ответ: Срок службы зависит не от толщины лотка, а от качества оцинкованного покрытия. Лоток ДКС изготавливается из наиболее качественной оцинкованной стали, соответствующей как российским, так и европейским нормам. Система "S5 Combitech" соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-013- 47022248-2004, CEI 23-31. Поэтому наши лотки успешно продаются как в России, так и в Европе.

Вопрос: "С какими системами ДКС совместим "S5 Combitech?"

Ответ:

с системами "F5 Combitech" (проволочные лотки) и "L5 Combitech" (лестничные лотки). Благодаря схожим типоразмерам всех систем лотков , у нас предусмотрены переходы из одного лотка в другой. По этой же причине соединительные аксессуары (углы, повороты и прочее) можно применять из разных систем. Крышки из "S5 Combitech" идеально подходят к обоим системам

с системой "M5 Combitech". Данная система содержит метизы и крепёж

с настенными распределительными щитками ДКС. В этих щитках с внутренней стороны имеется преперфорация,облегчающая процесс вырезания отверстия прямоугольной формы

Вопрос: "Многие компании производят и продают металлические лотки. Чем компания ДКС отличается от остальных?"

Ответ: Компания ДКС производит не просто лотки, а цельные, завершённые системы, включающие в себя не только погонаж, но и все аксессуары, необходимые для монтажа, в том числе и метизы. Кроме того, в ассортименте ДКС много других систем, отлично сочетающихся с системой "S5 Combitech", благодаря чему можно решить любую задачу.

Вопрос: "Как подсоединить пластиковую трубу к листовому неперфорированному металлическому лотку с сохранением степени защиты?"

Ответ: В ассортименте ДКС имеется дырокол с набором матриц. А в системе "Express" есть большой ассортимент муфт, переходников (сальников), кабельных вводов, предназначенных для ввода армированных гибких труб и гладких жёстких труб в коробки. С их помощью можно организовать ввод труб с проводкой в стальной лоток (см. фото ниже). И при этом можно сохранить высокий уровень пыле- и влагозащиты.

Вопрос: "Какие имеются нормативные документы, регламентирующие использование металлических лотков ДКС?"

Ответ: Использование листовых металлических лотков регламентировано соответствующими нормативными документами:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание

нормы пожарной безопасности НПБ 246-97

технические условия ТУ 3449-013-47022248-2004

сертификат соответствия

добровольный сертификат пожарной безопасности

Вопрос: "Как быстро изнашивается оцинковка? Происходит ли коррозия в местах резки лотка?"

Ответ: При выборе антикоррозионной защиты основное внимание уделяют, как правило, скорости разрушения покрытия и необходимости его возобновления. Этот показатель для оцинкованного покрытия составляет от 1 до 10 мкм в год, в зависимости от состояния атмосферы и условий эксплуатации. Для лотков ДКС толщина покрытия составляет 19-23 мкм. А при горячем цинковании - в 4 раза больше (70-90 мкм). Повреждение цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования стального листа при производстве лотков и аксессуаров, не вызывает прогрессивной коррозии. Под влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки поврежденной поверхности, образуется защитный слой.

Сравнение с конкурентами

На данный момент система "S5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации кабельных трасс в больших помещениях. Разница между компанией ДКС и другими производителями из дорогого сегмента рынка составляет порядка 30-50% на систему в целом. То есть система листовых металлических лотков "S5 Combitech" имеет ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими производителями и при этом более доступна по цене, так как производится в России с использованием высококачественного отечественного сырья.

При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка: сравниваются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, и из этого делаются выводы.

Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепёжных и монтажных элементов. При таком корректном сравнении стоимости системы в целом, преимущество по цене будет за продукцией ДКС.

Приведём сравнение лотков ДКС с лотками среднего ценового сегмента.

Итог

Основными достоинствами металлических листовых лотков "S5 Combitech" производства компании ДКС являются высокое качество оцинкованной стали, широкий ассортимент лотков и аксессуаров, позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с минимальными затратами. В системе предусмотрены все варианты крепления к стене и потолку, обеспечивается быстрый и удобный монтаж, надежное крепление крышки к лотку, гарантированный контур заземления, имеются различные исполнения системы (горячее цинкование после изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска в любой цвет). Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям.

Лестничные металлические лотки "L5 Combitech"

Система лестничных лотков "L5 Combitech" – это система металлических кабельных лотков лестничного типа для сборки несущих конструкций, используемых для прокладки в них кабелей и изолированных проводов при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на объектах промышленного и гражданского строительства.

Трасса, собранная на основе системы лестничных лотков "L5 Combtech", состоит из прямых секций, аксессуаров к ним, а также монтажных и крепёжных элементов. Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной изоляции. Рекомендуемое расстояние между креплениями не более 500 мм. Также обеспечена возможность установки перегородок для разделения проводов и кабелей различного назначения.

Применение

Лестничные лотки применяются в основном для прокладки в них мощных, тяжёлых кабелей. Это основное отличие лестничных лотков от листовых или проволочных. Способность выдерживать большие нагрузки по весу длительное время является решающим в выборе именно этого типа лотков и использовании его в конкретном проекте.

Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" применяются:

на промышленных объектах различного назначения (нефтехимические предприятия, объекты электроэнергетики и т.п.)

в гражданском строительстве (например, в торговых центрах и в зданиях административно-офисного назначения)

Система "L5 Combitech" применяется для монтажа открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий:

при потолочном типе монтажа

при настенном типе монтажа

при наклонном типе монтажа

при комбинированном типе монтажа

Основные покупатели

Специалисты, которые занимаются строительством или реконструкцией промышленных, складских, торговых и административных помещений. Это могут быть строители, электрики, монтажники, службы реконструкции и модернизации заводов, производственно-инжиниринговые компании.

Производство

Система металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производится в России на современном европейском оборудовании с использованием высококачественной российской стали и имеет лучшее качество по сравнению с аналогичными системами других производителей при более доступной цене.

Лестничный тип лотков был назван так по внешней аналогии с обычными лестницами. Лоток собирается из 2-х компонентов:

лонжероны – это основные силовые элементы конструкции лестничного лотка, придающие ему прочность, располагающиеся по всей длине лотка с боковых сторон, и соединённые поперечными элементами. Лонжероны в разрезе имеют сложный L-образный профиль

поперечины – это металлические элементы, соединяющие 2 несущих лонжерона между собой (иногда их условно называют "ступеньки"). В разрезе поперечины представляют собой С-образный профиль

При проектировании лестничного лотка мы решили отказаться от стандартных методов соединения лонжеронов и поперечных планок (сварки и заклёпок), поскольку у данных методов есть существенные недостатки. При сварке в местах соединения выгорает защитный цинковый слой. А при соединении заклёпкой добавляется лишний крепёжный элемент. Все соединения компонентов лестничных лотков ДКС соединяются методом "клинчинга" – это высокотехнологичный способ соединения, который представляет собой вштамповку двух листовых материалов друг в друга.

Сначала компоненты располагают вплотную друг к другу, после чего пуансон клинчера вдавливает один лист стали в другой, расположенный у матрицы клинчера.

После вдавливания пуансон клинчера, находясь внутри, расширяется и запресовывает листовой материал в форму соединения. Данный вид соединения отличается высокой прочностью и виброустойчивостью.

Ассортимент

ширина лотка – от 200 до 600 мм

три высоты – 50, 80 и 100 мм

длина – 3 и 6 м

Уже на этапе проектирования лестничных лотков были заданы высокие стандарты нагруженности. Высокая несущая способность лестничных лотков была проверена на внутренних испытаниях и на сертификационных тестах. По результатам испытаний были построены графики нагрузки для дистанции между опорами от 2-х до 3-х метров для лотков с высотой 50, 80 и 100 мм. Испытывались свободнолежащие лестничные лотки без закрепления на консолях, соединённые методом "папа – мама", максимальной ширины (600 мм). При построении графиков был учтен коэффициент запаса, который для лестничных лотков равняется двум (k=2).

Прямые элементы лестничных лотков изготавливаются двух видов – Система "Стандарт" и Система "Плюс".

В системе "Стандарт" лонжероны имеют толщину лонжерона 1,2 мм, а Система "Плюс" отличается увеличенной до 1,5 мм толщиной лонжерона и поэтому несколько увеличенной несущей способностью.

Исключение составляют 3-метровые и 6-метровые лестничные лотки высотой 100 мм, доступные в единственном усиленном варианте системы "Стандарт" с толщиной лонжерона 1,5 мм.

Несущая способность лотков при пролёте 6 метров

Система "Стандарт"

Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 16 кг/м

Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 20 кг/м

Высота лотка 100 мм – максимальная нагрузка 30 кг/м

Система "Плюс" (Усиленная)

Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 18 кг/м

Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 22 кг/м

Виды исполнения лотков

Климатическая стойкость лестничных лотков в стандартном исполнении "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", соответствует 2-й категории климатической зоны УХЛ по ГОСТ 15150. Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" могут изготавливаться в 4-х исполнениях с различными защитными покрытиями. Справочно, таблицу степени воздействия среды и ресурсной стойкости лестничных лотков можно взять из европейского стандарта EN 12944-2. Для лучшей защиты кабелей на некоторых участках трассы можно использовать крышки (используются полностью совместимые крышки от листовых лотков "S5 Combitech").

Cталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Для лестничных лотков данное исполнение является стандартным. При этом лотки изготавливаются из горячеоцинкованной листовой стали с массой цинкового покрытия 180-200 г/м2. Пример кода лестничного лотка с высотой 80 мм и шириной 400 мм: LL8040.

Порошковая окраска лотков

Лестничные лотки могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL. Порошковая окраска производится на лотках стандартного исполнения - "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира". Окрашенные лотки поставляются под заказ. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы "RAL" и цифровой код цвета, например, LL8040RAL3020.

Горячее цинкование погружением

Лестничные лотки могут быть оцинкованы погружением после изготовления (так называемое "горячее цинкование"), при котором лотки сначала изготавливаются из неоцинкованной стали, а затем погружаются в расплав цинка. Объём цинкового покрытия при данном методе оцинковки составляет порядка 1000-1200 г/м2. При заказе данного исполнения к стандартному коду добавляются буквы "HDZ", например, LL8040HDZ.

Цинк-ламельное покрытие

Цинк-ламельное покрытие примерно втрое коррозионностойко, чем стандартное цинковое покрытие. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы ZL. Например, LL8040ZL.

Нержавеющая сталь

Лотки могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. При заказе данного исполнения к стандартному коду добавляются буквы "INOX", например, LL8040INOX.

Аксессуары

Для лестничных лотков были разработаны аксессуары с учётом требований применения на промышленных объектах. Все аксессуары в системе имеют гладкие края и достаточно большой радиус изгиба, чтобы кабель не повреждался и не гнулся больше допустимого. Винты для соединения лотков и аксессуаров имеют полукруглую головку, не повреждающую кабель при протаскивании.

Стеновые крепления (кронштейны)

С помощью стеновых кронштейнов возможен вертикальный монтаж лестничных лотков к стене, позволяющий полностью использовать ступеньки для крепления кабелей

Также кронштейны могут использоваться для напольной установки лестничных лотков. Кронштейн крепится на лонжерон лестничного лотка, обеспечивая прочное соединение и высокие нагрузочные характеристики

Кроме того, стеновые кронштейны используются в качестве монтажных соединителей при монтаже кабельной трассы, например, для создания упрощённых Т–отводов

Как и в других системах металлических лотков, лестничные лотки могут подвешиваться на шпильках или крепиться на консолях. Монтировать лестничные лотки можно на усиленных или на стандартных консолях производства ДКС.

Внешние и внутренние регулируемые горизонтальные соединители

На рис. слева показан - внешний соединитель, а на рис. справа - внутренний. С их помощью соединяются прямые элементы лестничных лотков с небольшой корректировкой прямолинейности трассы в горизонтальной плоскости, то есть эти аксессуары используются в качестве изменяемого угла. Их используют для того, чтобы точнее подвести лестиничные лотки к другой трассе лотков, т.е. если в месте стыка лотков угол между ними не 900, а немножко другой. Таким образом, данные соединители существенно облегчают работу монтажников.

Также соединители используют для более корректного и точного подвода лестничных лотков ДКС к оборудованию.

Совместимость

Лестничные лотки полностью совместимы с листовыми лотками (в том числе с использованием соединения "папа-мама"). Это значит, что при прокладке кабельных трасс стало возможным совмещение разных типов лотков без использования дополнительных аксессуаров или переходников (см. иллюстрации ниже). Также возможно использование аксессуаров из ассортимента листовых лотков вместо лестничных аксессуаров, конечно в тех случаях, когда это допустимо, т.к. листовые аксессуары отличаются геометрией и прочностью от лестничных. Крышки "S5 Combitech" устанавливаются на лестничный лоток без использования дополнительных креплений, т.е. простым защелкиванием.

"

Монтаж

Для соединения лестничных лотков применяется фирменная схема "папа-мама". Такое решение экономит время, средства и упрощает монтаж. Требуются только метизы из ассортимента группы "M5 Combitech".

Монтаж лестниц на дистанции между опорами более 3 метров также возможен с использованием усиленных горизонтальных соединителей (см. рис. справа) вместе с фирменной схемой соединения "папа-мама".

Усиленные горизонтальные соединители используются:

для высоконагруженных трасс, близких по усилиям к максимальным нагрузкам

для монтажа больших пролётов – при прокладке трасс с дистанцией между опорами более 3 метров. В этом случае усиленные соединители устанавливаются дополнительно к соединению "папа-мама", тем самым в этом месте получается равнопрочное соединение, не уступающее по прочности цельному лонжерону

при соединении распиленных лестничных лотков между собой

при соединении однотипных окончаний лестничных лотков "папа-папа" или "мама-мама"

при соединении лотков с аксессуарами

Заземление

Электрическая непрерывность смонтированной трассы, присущая всем компонентам системы "L5 Combitech", обеспечивается в прямых элементах и аксессуарах при условии использования метизов "M5 Combitech" производства ДКС. Для лотков лестничного типа требование электрической непрерывности прописано в технических условиях производства ТУ 3449-002-73438690-2008 в пункте 2.3:

"Места соединения элементов лотков должны обеспечивать надёжную электрическую цепь заземления. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков, длина которого равна длине контактного соединения, должно быть не более 2".

Преимущества и отличительные характеристики "L5 Combitech

высокая несущая способность – основное преимущество системы, т.к. лестничные лотки в основном используются для прокладки высоконагруженных кабельных трасс

небольшой собственный вес – лестничные лотки ДКС, благодаря своей конструкции являются прочными и при этом лёгкими. В сочетании с высокой несущей способностью это делает лестничные лотки "L5 Combitech" наиболее оптимальной системой на российском рынке

удобный и быстрый монтаж – лёгкость монтажа при соединении лотков внахлест ("мама" - "папа"), различные монтажные аксессуары позволяют быстро и качественно смонтировать кабельную трассу

надёжное соединение – "клинчинг". Это уникальная технология соединения двух листовых материалов, отличающаяся высокой прочностью и виброустойчивостью. При этом не используются дополнительные соединительные детали или высокие температуры, что минимизирует повреждения защитного цинкового покрытия

высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию системы, а также обеспечивает презентабельный внешний вид и большой срок эксплуатации

большой ассортимент металлических лестничных лотков (ширина от 200 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм), позволяющий решать широкий спектр задач при прокладке кабельных трасс

широкий ассортимент аксессуаров к системе лотков, позволяющий монтировать кабеленесущую трассу любой сложности с минимальными затратами

отличное соотношение цена-качество

непрерывный контур заземления смонтированной трассы

лестничные лотки полностью совместимы с системой "S5 Combitech" – совместимость и комплексность решений является важным и ключевым моментом в описании преимуществ продукции ДКС. Возможно совмещение разных типов трасс и аксессуаров без лишних усилий и затрат. А для крепления и соединения лестничных лотков используются метизы из ассортимента "M5 Combitech"

специальные исполнения системы – горячее цинкование погружением, окраска в цвета палитры RAL. Гарантируется надёжная эксплуатация лотков и аксессуаров в самых сложных условиях

лестничные лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанные прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары также поставляются в специальной упаковке, благодаря чему обеспечивается легкий учёт продукции при продаже и складировании. Более того, упаковка лестничных лотков была разработана с учётом удобства транспортировки, а также перемещения при монтаже на объекте.

Сертификаты

Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" имеют следующие сертификаты:

добровольный сертификат соответствия

добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков в условиях реального пожара с нагрузкой максимально приближенной к номинальной (159 кг/м). Для лестничных лотков данный параметр – R 62, что означает устойчивость трассы в течение 62-х минут в условиях реального пожара

отказное письмо по сертификации на соответствие

отказное письмо по сертификации в области гигиены

отказное письмо по сертификации в области пожарной безопасности

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Имеется ли конструктивная совместимость серии продукции "L5 Combitech" с другими системами ДКС?"

Ответ: Совместимость системы "L5 Combitech" предусмотрена со следующими системами ДКС:

• "S5 Combitech" (полная совместимость с листовыми лотками; можно использовать крышки, которые легко защелкиваются на лонжероны лестничного лотка; также можно использовать монтажные и системные аксессуары)

• "M5 Combitech" (метизы и крепёжные элементы)

• "Express" (ответвительные коробки, кабельные вводы, муфты и переходники)

• "Quadro" (хомуты для крепления кабелей, шлейфы заземления, маркировка)

Аргумент конкурентов: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".

Ответ: Система "L5 Combitech" отвечает не только российским, но и европейским стандартам. При её производстве используется сталь высокого класса. Оцинковка также производится на высоком уровне. Система "L5 Combitech" производится в соответствии с ТУ 3449-002-73438690-2008, что подтверждено добровольным сертификатом ГОСТ Р.

Сравнение с конкурентами верхнего ценового сегмента

Сравнение с конкурентами среднего ценового сегмента

Металлический лестничный лоток ДКС не присутствует в дешёвом сегменте, поскольку обладает высоким европейским качеством. Присутствие в дешёвом сегменте подразумевает значительное снижение качества, а это противоречит целям и стандартам компании ДКС.

На данный момент система "L5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации высоконагруженных кабельных трасс в больших помещениях. Система лестничных металлических лотков "L5 Combitech" имеет ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими конкурентами, и при этом более доступна по цене, так как производится в России с использованием высококачественного отечественного сырья.

При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка: сравниваются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, и из этого делаются выводы.

Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепёжных и монтажных элементов. Аксессуары ДКС более доступны по цене, чем аналогичные конструктивы конкурентов.

Немаловажен и тот факт, что за счёт продуманной конструкции и отличных характеристик, для прокладки кабельной трассы требуется меньшее количество монтажных аксессуаров.

К тому же системные аксессуары "L5 Combitech" имеют плавные края для более удобной и безопасной прокладки кабеля. По сравнению с угловатыми аксессуарами конкурентов, которые технологически легче изготовить, наши более удобны в использовании и безопасны в случае большого количества уложенных в них кабелей.

Итог

Основными достоинствами металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производства компании ДКС являются высокое качество оцинкованной стали, возможность организации высоконагруженной трассы, широкий ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров, позволяющих монтировать трассу любой сложности с минимальными затратами, гарантированный контур заземления (электрическая непрерывность). Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям к металлическим кабеленесущим системам.

Система тяжелых лотков "U5 Combitech"

Назначение

Система "U5 Combitech" – система металлических лестничных лотков, предназначенных для открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Надежная конструкция лотков способна выдерживать высокие кабельные нагрузки при больших расстояниях между опорами и позволяет строить кабельные трассы на объектах любой сложности.

Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 м на пролет длиной до 9 м с сохранением высокой нагрузочной способности.

Система рекомендована к применению в условиях, где проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузкой, на объектах с повышенной вибрацией.

Применение

Промышленные объекты

Крупные промышленные объекты являются основными потребителями тяжелых лотков.

Большие мощности, необходимые для функционирования установок на таких предприятиях, требуют прокладки большого количества кабелей на большие расстояния, а условия расположения подобных объектов предъявляют дополнительные требования на несущую способность кабельных трасс.

Быстровозводимые здания

Данный тип зданий не требует закладки фундамента и специальной разрешительной документации для реализации проекта. В качестве несущего элемента для строительства, как правило, применяется металлокаркас, который покрывают сэндвич-панелями, профнастилом – стальным или алюминиевым сайдингом, либо тентовой тканью. Расстояние между несущими колоннами каркаса составляет, как правило, 6 метров.

Подобным образом сейчас строится большое количество зданий различного назначения. Часто совместно с монтажом каркаса здания осуществляется монтаж кабельных систем и систем освещения. Одним из способов прокладки кабеля внутри помещения является прокладка в лотках с подвесом на колоннах. А так как шаг колонн большой, требуется обеспечить высокую несущую способность на пролетах 6 метров и выше.

Основное применение быстровозводимых конструкций:

склады

ангары

логистические терминалы

производственные помещения

выставочные площади

Назначение

Система "U5 Combitech" – система металлических лестничных лотков, предназначенных для открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Надежная конструкция лотков способна выдерживать высокие кабельные нагрузки при больших расстояниях между опорами и позволяет строить кабельные трассы на объектах любой сложности.

Объекты инфраструктуры

При строительстве объектов дорожной инфраструктуры часто возникают ситуации, когда количество точек крепления кабельных трасс ограничено, а длина пролетов большая. В таких случаях необходимо применять системы, рассчитанные на максимальную длину пролета.

Объектами инфраструктуры можно считать:

мосты различного назначения

тоннели

прочие конструкции с ограниченным количеством опор

Особенности системы "U5 Combitech"

Ввиду своей специфики система "U5 Combitech" является проектным продуктом. Основные позиции изготавливаются под заказ, запасы на складах не поддерживаются.

Конструктивно система "U5 Combitech" подразделяется на две подсистемы: лестничную и листовую. Элементы листовых и лестничных лотков имеют идентичные конструкции лонжеронов (бортов), но различный тип дна: ступени - в лестничной системе и донные пластины – в листовой.

Элементы дна присоединяются к лонжеронам с помощью соединения "ласточкин хвост" (см. фото снизу).

Ступени и донные пластины снабжены специальными фиксаторами-лепестками для крепления к лонжеронам. Фиксаторы-лепестки продеваются через отверстия в лонжероне с внутренней стороны, после чего загибаются с внешней стороны лонжерона.

Такой способ крепления обеспечивает высокую механическую прочность даже при значительной деформации лонжерона, а также не приводит к нарушению защитного покрытия.

Между собой лотки соединяются с помощью горизонтальных соединителей различной длины.

L 200 для соединения элементов с системными аксессуарами

L 400 для соединения прямых элементов между собой

L 600 для соединения прямых элементов на больших пролетах

Для монтажа тяжелых лотков разработаны специальные системы крепления и подвесов, обеспечивающие надежную установку лотков.

Ассортимент

Типоразмерный ряд системы тяжелых лотков "U5 Combitech" состоит из комбинации четырех вариантов высоты бокового лонжерона 80, 100, 150 и 200 мм и девяти вариантов ширины, от 200 до 1000 мм. Для высот 80 и 100 мм максимальная ширина лотка составляет 600 мм.

Прямые элементы имеют стандартные значения длины 3 и 6 метров. На заказ возможно изготовление лотков длиной до 9 метров.

Прямые элементы лотков доступны в двух исполнениях по толщине стали 1,5 и 2 мм. Лотки с толщиной стали 2 мм обладают большей несущей способностью.

Исполнения лотков

Любой элемент системы "U5 Combitech" доступен для заказа в исполнениях:

Сталь оцинкованная по методу Сендзимира. Масса цинкового покрытия 142,5 - 258 г/м², толщина 10-18 мкм

Горячее цинкование погружением. Масса цинкового покрытия 785 - 1710 г/м², толщина 55 -120 мкм

Также впервые среди металлических кабеленесущих систем ДКС в ассортименте группы "U5 Combitech" появились аксессуары из алюминия

В ближайшее время для заказа станут доступны и другие исполнения: нержавеющая сталь, цинк-ламельное покрытие. Будет расширяться и ассортимент алюминиевых элементов.

Аксессуары

На каждый элемент системы выпускается соответствующая по типоразмеру и исполнению крышка.

Монтажные аксессуары, входящие в систему, позволяют соединить элементы между собой, прикрепить лотки к консолям и подвесам, установить на лоток распределительные коробки и другое электромонтажное оборудование.

Преимущества системы "U5 Combitech"

Высокая несущая способность

Возможность прокладки большого количества тяжелых кабелей на длинных пролетах.

Широкий выбор

Более 1000 позиций, входящих в систему, позволяют гибко подходить к проектированию и непосредственному возведению сложных кабельных трасс. Подобного ассортимента нет ни у одного производителя в мире.

Лонжерон особого профиля

Уникальное расположение ребер жесткости исключает потерю устойчивости лонжерона при изгибе и придает лоткам высокую прочность.

Плавная геометрия аксессуаров

Лонжероны аксессуаров состоят из сегментов, обеспечивающих плавный изгиб. Это позволяет наиболее эффективно использовать весь внутренний объем аксессуара, предотвращает повреждение кабеля при прокладке и обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.

Крепление "ласточкин хвост"

Такой способ крепления обеспечивает крайне высокие показатели вибростойкости и прочности, а также позволяет избежать использование сварки. Все это значительно продлевает срок службы всей трассы.

Сравнение с конкурентами

Итог: основными преимуществами системы тяжелых лотков U5 Combitech является качественная сталь, высокая несущая способность и широкий ассортимент элементов, входящих в систему.

Работа с возражениями

Вопрос: "Несколько компаний на рынке предлагают аналогичные системы. Чем вы отличаетесь от них?"

Ответ: Конечно, мы знаем о конкурентной продукции, но система "U5 Combitech" предлагает гораздо более широкий ассортимент элементов, что позволит максимально гибко подходить как к вопросам проектирования и монтажа самих трасс, так и к вопросу общей стоимости системы. Это очень качественный продукт, т.к. для его производства закуплено новейшее европейское оборудование.

Вопрос: "Мне нужен неперфорированный лоток, а его в ассортименте у вас нет".

Ответ: Верно, в каталоге нет указаний на наличие неперфорированного лотка, однако его изготовление возможно по запросу.

Вопрос: "Несмотря на большое количество типоразмеров, в ассортименте нет некоторых аксессуаров необходимых мне. Как быть?"

Ответ: По меркам российского рынка электромонтажных изделий система U5 еще является молодым продуктом, однако она систематично и непрерывно развивается. Стоит уточнить, может быть интересующий вас аксессуар уже разработан и его производство возможно.

Вопрос: "Ваш лоток слишком много весит, что представляет трудности при монтаже трассы".

Ответ: Безусловно, высокий собственный вес системы U5 и всех подобных систем обусловлен конструкцией, позволяющей нести высокую нагрузку. Однако широкий ассортимент системы U5 позволяет снизить собственный вес элемента. Есть возможность замены лотка листового типа на лестничный, а толщину стали с 2 мм до 1,5 мм.

Также если высокая нагрузочная способность не является решающим критерием при выборе кабеленесущей системы, можно рассмотреть вариант более "легких" систем: "S5 Combitech" и "L5 Combitech".

Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"

Металлические проволочные лотки "F5 Combitech" – это электротехнические изделия, представляющие собой согнутые, сваренные друг с другом прутки стали. Образующийся сетчатый проволочный лоток предназначен для размещения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной оплетки. Крепление проводов к лотку осуществляется хомутами ДКС.

Применение

Металлические проволочные лотки применяют для организации силовой и сигнальной проводки. При этом допускается совместная прокладка различных типов кабелей: электропроводки, телефонных, компьютерных и т.п.

Металлические проволочные лотки рассчитаны на длительную эксплуатацию и устанавливаются:

в жилых помещениях

в офисных помещениях

в производственных помещениях

при наружной установке (специсполнения)

Система "F5 Combitech" предназначена для открытых электропроводок при монтаже:

в пространстве фальшпотолков 

в пространстве фальшполов

на стены

в подпотолочном пространстве

при комбинированном типе монтажа

Примеры монтажа проволочных лотков в фальшпотолке и в подпотолочном пространстве

Проволочные лотки легче, удобнее и проще в монтаже, особенно в офисных помещениях, для построения трассы не нужны дорогостоящие системные аксессуары (повороты, разветвители, переходники) как для других типов лотков. Любые повороты и разветвления изготавливаются непосредственно из прямых элементов проволочного лотка на месте монтажа путем резки прутьев лотка в определенных местах и последующей фиксации универсальным крепежом. Стоимость системных аксессуаров получается в 7-10 раз меньше, чем у листовых и лестничных лотков.

Кроме того, облегченная конструкция делает проволочный лоток легким в транспортировке и хранении.

Открытая конструкция "F5 Combitech" обеспечивает лучшее охлаждение и вентиляцию кабелей и не позволяет скапливаться в профиле лотка пыли и воде.

Конструкция проволочных лотков идеально подходит для всех типов проводов и кабелей. Исключением являются тяжёлые кабели – для организации высоконагруженной трассы рекомендуются лотки лестничного типа

"L5 Combitech".

Самыми популярными по применению являются проволочные лотки с невысоким бортом и максимально широким основанием – это оптимальный вариант для организации СКС. Компьютерные и другие провода раскладывают ровным слоем по ширине лотка (так их удобнее обслуживать) и крепят хомутами многоразового применения ДКС.

Основные покупатели

Основными покупателями проволочных лотков выступают специалисты, которые связаны со строительством, реконструкцией промышленных, складских, торговых и административных помещений. Это могут быть строители, электрики, монтажники СКС и силовых линий, службы реконструкции и модернизации заводов, производственно-инжиниринговые компаний.

Производство

Система проволочных лотков "F5 Combitech" производится на современном европейском оборудовании с использованием высококачественной стали и имеет высокое качество по сравнению с аналогичными системами других производителей при более доступной цене. Этапы производства проволочных лотков различаются в зависимости от типа используемой проволоки ("черная" или нержающая сталь), а также от метода последующей обработки сваренных лотков (электролитическая гальванизация, горячая оцинковка, покраска).

Производство наиболее распостраненных гальванизированных проволочных лотков начинается с нарезания неоцинкованной проволоки на отрезки необходимой длины. Далее на специальном станке лоток сваривается в плоские карты. Сварка торцевой и верхней продольной проволоки производится по уникальной запатентованной технологии Т-образного соединения. Данный тип конструкции нетравмоопасен для монтажника и исключает повреждение кабеля об острые края проволоки. После сварки лотку придается особый изгиб боковых стенок для большей жесткости. На следующем этапе происходит гальваническое цинкование изделия. Таким образом, цинковое покрытие не повреждается в местах сварки. На последнем этапе производится изгиб стенок, далее лоток упаковывается и поступает на склад. Также на складе хранится несогнутый лоток (в виде прямых карт), который может быть изогнут в самые кратчайшие сроки.

Лоток из нержавеющей проволоки производится из нержавеющей стальной проволоки марки AISI 304 или 316. Технология производства идентична стандартному исполнению, за исключением этапа цинкования – при использовании нержавеющей проволоки этот этап заменяется на электрополировку.

Для изготовления проволочного лотка методом горячего цинкования лоток сваривают из неоцинкованной проволоки и ему придают вид готового изделия. После этого лоток отправляется на горячее цинкование, где он погружается в ванну расплавленного цинка, и на нем образуется толстое цинковое покрытие.

Для изготовления гальванизированного лотка с порошковой окраской любого цвета за основу берётся стандартный гальванизированный лоток. Затем он окрашивается в любой цвет из палитры RAL.

Полимерное покрытие, горячее цинкование и порошковая окраска – являются заказными позициями.

Особый изгиб боковых стенок, придаваемый при изготовлении, и большой диаметр проволоки обеспечивают более высокую несущую способность по сравнению с другими конструкциями лотков.

Ассортимент проволочных лотков

ширина лотка – от 50 до 600 мм

высота – 30, 50, 80 и 100 мм

длина – 3 м

Компания ДКС предоставляет более 30 типоразмеров проволочного лотка, что само по себе является уникальным предложением с таким широким ассортиментом. В лотках с шириной основания 50, 80, 100, 150, 200 мм диаметр проволоки составляет 4 мм.

Проволока диаметром 5 мм используется в лотках с шириной 300, 400, 500, 600 мм.

Материал лотков: стандартные исполнения

Гальванически оцинкованные лотки

Климатическое исполнение проволочных лотков в стандартном исполнении соответствует 2-й категории климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Во время электрохимического цинкования на всей поверхности проволочного лотка осаждаются ионы цинка. Цинк защищает сталь, но изнашивается на протяжении всего времени срока службы, и степень износа зависит от внешних условий. Гальванизация проволочных лотков – это сложный технологический процесс, при котором используется порядка 10 ванн для каждого производственного цикла. Например, подготовка поверхности – травление, промывание, сушка. Затем несколько ванн со специальным цинковым составом. Далее пассивация солями на основе трехвалентного хрома для придания цинковому покрытию дополнительной пластичности, обеспечения высокой коррозионной стойкости, стабильного металлического цвета и приятного внешнего вида. Толщина цинкового покрытия составляет 9-12 мкм. Гальваническое цинкование лотков является стандартной позицией. Пример заказа лотка с высотой 50 мм и шириной 600 мм: FC5060.

Проволочные лотки из нержавеющей стали

Изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10) по ГОСТ 18143. При выписке данного исполнения лотков к стандартному коду добавляются буквы "INOX", например, FC5060INOX. Спрос на нержавеющие лотки увеличивается с каждым годом, поэтому на складе ДКС всегда поддерживаются популярные типоразмеры.

Материал лотков: заказные исполнения

Горячее цинкование после изготовления

Толщина цинкового покрытия 70-80 мкм. При заказе следует добавить к стандартному коду буквы HDZ, например: FC5060HDZ.

Проволочные лотки окрашенные

Металлические лотки "F5 Combitech" могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы "RAL" и номер цвета, например: FC5060RAL7035.

Аксессуары

Монтаж

Крепление проволочных лотков к консолям

Для сокращения времени монтажа проволочных лотков мы предлагаем специальные консоли для безвинтового монтажа. Лоток просто устанавливается (кладётся) под специальные крючки на консолях. После этого остаётся только загнуть крючки, и лоток уже надежно закреплен. Также проволочные лотки можно крепить на консоли из системы листовых лотков "S5 Combitech" с помощью крепёжного набора из системы метизов "M5 Combitech".

Безвинтовое соединение проволочных лотков

Данный вид соединения позволяет существенно уменьшить время как сборки, так и разборки кабельных линий на основе проволочного лотка. 

Для монтажа не требуется никаких дополнительных инструментов.

Соединение лотков с помощью специальных крепежных наборов из системы "M5 Combitech"

Крепёжный набор №1, №3 – применяются для соединения лотков в стык. Также часто применяется при изготовлении аксессуаров из проволочных лотков. Например, поворотов с большим радиусом (см. на фото – для кабелей с требованием к определённому минимальному радиусу изгиба). Применяется при изготовлении редукции, Т-образных отводов и поворотов на любой угол с любым радиусом.

Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с отверстием по центру

Крепёжные наборы №4 и №5 – применяются для соединения лотков в стык с помощью соединительных пластин с отверстиями по центру.

Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с 7-ю отверстиями по центру

Крепёжные наборы №4 и №5 – данные метизы применяются для соединения двух лотков в стык с помощью боковых соединительных пластин с семью отверстиями. Также с помощью этих крепёжных наборов и пластин можно выполнить поворот или любой другой аксессуар.

Системы на основе проволочных лотков монтируются на объекте без применения дополнительных системных аксессуаров. Любой аксессуар (все повороты, редукции, переходы и пр.) монтажник сформирует за считанные минуты, вырезав специальным инструментом (кусачками для резки проволоки, код FC37040) несколько кусков проволоки из основной конструкции. Примеры:

Преимущества и отличительные характеристики "F5 Combitech"

широкий ассортимент проволочных лотков (более 30 типоразмеров)

высокие прочностные характеристики и небольшой собственный вес

технология Т-образной сварки

дополнительный изгиб стенок проволочного лотка ДКС для увеличения жесткости

быстрый и удобный монтаж проволочных лотков

высокое качество оцинковки и материала самого проволочного лотка исключает коррозию системы, обеспечивает привлекательный внешний вид

отличное соотношение цена-качество

система для прокладки кабеля состоит из 3-метровых отрезков проволочного лотка и монтажных аксессуаров

специальное исполнение системы (лоток из нержавеющей стали, лоток с полимерным покрытием, порошковая окраска в любой цвет, горячеоцинкованный лоток) удовлетворит любые желания и требования заказчика

возможность напольной установки под фальшполами с помощью креплений ТМ или специальных пластиковых суппортов

надёжное крепление крышек из системы металлических листовых лотков вместе с держателями для крышек, а также возможность многократно монтировать и демонтировать крышку

совместимость с системой "S5 Combitech". Проволочные лотки полностью совместимы с листовыми лотками. Это значит, что стало возможным совмещение разных типов лотков при прокладке кабельных трасс. Также проволочные лотки можно легко закрепить на консолях из других систем лотков (листовых или лестничных)

система обеспечивает надёжную работу и удобную эксплуатацию электрической сети

долговременность эксплуатации

все металлические лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках в зависимости от заказанного количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и транспортировке

Сертификаты

Металлические проволочные лотки "F5 Combitech", представленные в ассортименте компании ДКС, изготавливаются в соответствии с техническим условием и имеют следующие сертификаты:

сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно по инициативе компании ДКС, при отсутствии необходимости в обязательной сертификации. Сертификат подтверждает, что лотки металлические проволочные для электропроводки и аксессуары к ним серии "F5 Combitech" соответствуют требованиям нормативных документов

добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков в условиях реального пожара с нагрузкой максимально близкой к номинальной. Для проволочных лотков данный параметр – R 55, что означает устойчивость трассы в течение 55 минут в условиях реального пожара

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Сравнение с зарубежными конкурентами

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "В чём отличие проволочного лотка от листового?"

Ответ: Проволочные лотки имеют ряд преимуществ по сравнению с листовыми металлическими лотками:

конструкция проволочных лотков по весу легче листовых

простой монтаж системы – всё максимально упрощено, есть специальные аксессуары для быстрого монтажа трассы

конструкция проволочных лотков обеспечивает естесственную вентиляцию кабелей. В этом они аналогичны перфорированным листовым лоткам. Пыль в производственных помещениях не задерживается в системе электрокабелей, что обеспечивает их нормальную температуру

при использовании систем проволочных лотков визуально удобнее контролировать состояние электропроводки. Так же удобнее подсоединять электрооборудование

в России культура монтажа кабельных трасс постоянно растёт и при монтаже всё меньше используется подручных средств, всё больше используются специальные аксессуары, выполненные на заводе-производителе. В общей спецификации их стоимость данных аксессуаров составляет примерно 15–20%. При монтаже системы из проволочных лотков в подобных аксессуарах нет необходимости, т.к. любые разветвления и повороты формируются непосредственно на объекте из самого проволочного лотка

Аргумент конкурентов: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".

Ответ: Система "F5 Combitech" отвечает не только российским, но и европейским стандартам. При её производстве используется сталь высокого класса. Высокое качество оцинковки обусловлено четырёхступенчатой технологией очистки поверхности, а также передовыми конструктивными и технологическими методами обеспечения чистоты электролита. Высокая нагрузочная способность лотков ДКС обеспечивается конструктивной особенностью выполнения стенок лотка, а также использованием проволоки толщиной 4 и 5 мм.

Сравнение с отечественными конкурентами

На данный момент система "F5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации внутри помещений кабельных трасс, для которых необходима очень хорошая вентиляция, а также для кабельных трасс с лёгкими по весу проводами (например, СКС).

Проволочные металлические лотки ДКС имеют ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими конкурентами (высокую нагрузочную способность и т.д.) и при этом более доступны по цене, так как производятся в России с использованием высококачественного отечественного сырья.

Итог

Основными достоинствами металлических проволочных лотков "F5 Combitech" производства компании ДКС являются: высокое качество оцинкованной стали, более толстая проволока, возможность высокой нагрузки трассы, широкий ассортимент лотков и простота изготовления аксессуаров, возможность монтировать трассу любой сложности с минимальными затратами. Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям к металлическим кабеленесущим системам.

Технологически конструкция проволочных лотков впитала в себя все плюсы европейской продукции. При этом, с учетом отечественной производственной базы для конечного клиента, проволочные лотки ДКС более доступны по цене, в сравнении с иностранными конкурентами.

Система крепежа "М5 Combitech"

Назначение

Система крепежа – это металлические изделия, предназначенные для надежного соединения листовых и проволочных лотков. Также могут использоваться в других областях: строительство и монтаж, деревообработка, железные дороги и метро, автотранспортные предприятия, добывающая и перерабатывающая промышленность, судостроение, судоремонт, авиастроение, приборостроение и машиностроение, порты и аэропорты.

Крепёжные элементы ДКС используются для крепления листовых и проволочных лотков и ответственных тяжелых конструкций (перекрытия, несущие каркасы зданий, покрытия, ограждающие конструкции, перегородки, лестницы, площадки, фундаменты, опоры, каналы, колодцы). Основную часть ассортимента крепёжной техники составляют анкеры. Они позволяют осуществлять монтаж конструкций на различные основания, такие как: бетон, полнотелый кирпич, природный камень, пустотелые конструкции (гипсокартон, ДСП, пустотелый кирпич и др.). В жилых помещениях анкеры в основном используются для монтажа оконных и дверных коробок, при выполнении подвесного потолка, а также для установки люстр.

Основные покупатели

Основными покупателями систем крепежа выступают монтажные организации, которые используют крепёжную технику для соединения и подвеса металлических лотков (листовых, лестничных и проволочных). Помимо этого крепеж системы "M5 Combitech" может использоваться строительными организациями, а также частными потребителями в бытовых целях (например, подвеса светильников, зеркал и т.п.).

Обзор крепежной техники системы ДКС

В ассортименте крепежа ДКС можно выделить следующие группы:

резьбовые крепежные детали (шпильки, болты, винты, гайки)

нерезьбовые крепежные детали (шайбы)

анкеры и дюбели

такелаж (цепи, соединители для цепей, крюки, подвесы)

уникальный крепеж для проволочного лотка"F5 Combitech"

универсальный крепеж для монтажа листовых и лестничных лотков систем "S5 Combitech" и "L5 Combitech"

Описание и принцип действия

При проведении строительных, отделочных или ремонтных работ невозможно обойтись без крепежных деталей. Это могут быть гвозди или шурупы, то есть изделия, которые непосредственно сами, без дополнительных приспособлений, способны скреплять материал и нести соответствующую нагрузку. Применительно к древесине, листам гипсокартона или тонким металлическим элементам, сцепления, возникающего между подобными простыми крепежными деталями и материалом, вполне достаточно для надежной фиксации и восприятия конструктивных нагрузок.

Крепежный элемент сопрягается с массивом основания не напрямую, а через анкер или дюбель, которые и создают необходимый момент сцепления.

Строго говоря, сложно провести четкое разграничение между анкером и дюбелем. На наш взгляд, анкером или дюбелем является элемент, который определенным (механическим или химическим) образом повышает сцепление между основным крепежным изделием и основанием до необходимого уровня. По сути, дюбель является более легкой разновидностью анкера.

Анкерное (дюбельное) крепление состоит из двух элементов. Во-первых, это гильза, которая устанавливается в предварительно высверленное отверстие. Между гильзой и материалом основания возникает сила трения. Это происходит за счет механического расширения гильзы в отверстии, что может достигаться разными способами. В гильзу вставляется крепежная деталь – болт, винт, шпилька, шуруп или специальный гвоздь.

Виды анкеров

Забивные анкеры

Назначение: используются при ответственном монтаже (при больших нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, листовой и профилированной стали, трубопроводов, подвесных потолков, воздуховодов, спринклерных установок, резьбовых стержней, монтажных опор, решеток, перил, фасадной облицовки, ворот и т.п.

Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.

Принцип работы: анкер представляет собой полый цилиндр. С одной стороны имеется внутренняя резьба, с другой стороны распорная зона из четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания внутри полого цилиндра расположен сердечник (конус). При забивании анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии. За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно фиксируется.

Монтаж: монтируется в предварительно высверленное отверстие необходимой глубины и диаметра. Отверстие для этого типа анкеров (как, впрочем, и для всех остальных) необходимо предварительно очистить. После установки в отверстие забивается сердечник с помощью специального приспособления, анкер расклинивается. После этого внутрь анкера ввинчивается соответствующая резьбе крепежная деталь с навешенным на нее монтируемым элементом.

Латунные анкеры

Назначение: для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов, спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных элементов, листовой стали, стальных профилей.

Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.

Принцип работы: анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. Внутренняя часть гильзы имеет коническую форму (с резьбой). При закручивании болта/шпильки гильза расширяется и плотно прижимается шероховатыми стенками к внутренней поверхности отверстия в основании. Конструкция анкера позволяет производить дистанционный монтаж (например, сквозь утеплитель) в бетон, камень, кирпич.

Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить анкер в отверстие. Ввинтить соответствующую по резьбе крепежную деталь с навешенным на нее монтируемым элементом.

Стандартный и усиленный анкеры

Назначение: для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов, спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных элементов, листовой стали, стальных профилей.

Ассортимент:

анкерная гильза

анкер с болтом

анкер со шпилькой

Вышеперечисленные анкеры предлагаются также в усиленном варианте. Кроме толщины стали на усиленных анкерах имеются распорные язычки по бокам гильзы для повышения силы трения. Типоразмеры и комплектация сохраняется.

Назначение: предназначены для крепления стальных конструкций, кабельных лотков, консолей, перил, лестниц, механизмов, ворот, фасадов, элементов окон и.т.д.

Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.

Принцип работы: при затягивании гайки или болта происходит наползание муфты на хвостовик и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.

Преимущества:

распорные язычки предотвращают проворачивание при монтаже

возможность многократного демонтажа

пластмассовая заглушка защищает против загрязнения от буровой пыли и гарантирует, что резьба останется чистой

маленькие краевые и осевые расстояния

Клиновые анкеры

Назначение: для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений, деревянных конструкций, поручней, окон, решеток, металлических профилей и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.

Принцип работы: клиновый анкер представляет собой оцинкованный стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. При затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.

Монтаж: просверлить отверстие в несущей основе и очистить его. Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими ударами молотка. Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки.

Складные пружинные анкеры для пустотелых конструкций

Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок, выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор, картин, элементы стеллажей, водонагревателей, вешалок и т.п.

Область применения: гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты, ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты, перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые перекрытия и т.п.

Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно пропускаются через отверстие в плите (10-20 мм), а за плитой распрямляются под действием пружины и укладываются по ней, образуя жесткую опорную пластину.

Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его складные крылья. Окончательно зафиксировать.

Ассортимент:

с кольцом

с винтом

со шпилькой

с крюком

Складные анкеры для пустотелых конструкций

Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок, выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор, картин, элементов стеллажей, водонагревателей, вешалок и т.п.

Область применения: гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты, ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты, перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые перекрытия и т.п.

Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно пропускаются через отверстие в плите (10-20 мм), а за плитой распрямляются под действием собственного веса и укладываются по ней, образуя жесткую опорную пластину. Так как крыло анкера складывается под действием силы тяжести, его не рекомендуется монтировать в пол или стену.

Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его складные крылья. Окончательно зафиксировать.

Ассортимент:

со шпилькой

с крюком

Металлический дюбель для пустотелых конструкций

Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок, плинтусов, выключателей, навесных шкафов, карнизов для штор, картин, водонагревателей и т.п.

Область применения: гипсокартон, гипсовые волоконные плиты, ДСП, фиброцементные плиты, жестковолокнистые плиты, армированные пустотелые перекрытия и т.п.

Принцип работы: принцип крепления основывается на складных сегментах, которые равномерно раскрываются в пустой полости. У этого дюбеля 3-4 складных сегмента, что повышает равномерность распределения нагрузки по большой площади основания

Раскрывание складных сегментов выполняется при закручивании винта или специальными клещами.

Монтаж: крепление осуществляться двумя способами.

подобрать дюбель необходимой длины в соответствии с толщиной несущей основы. Просверлить отверстие согласно размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить дюбель в отверстие и зафиксировать его при помощи специальных монтажных клещей (см. на фото). Закрутить винт до нужной глубины с помощью отвертки или шуруповерта

подобрать дюбель необходимой длины в соответствии с толщиной несущей основы. Просверлить отверстие, согласно размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить дюбель в отверстие и закрутить винт через прикрепляемый материал с помощью отвертки или шуруповерта до упора

Преимущества:

дюбель изготовлен из гальванически оцинкованной стали

высокая прочность крепления благодаря надёжному контакту опорных элементов с задней поверхностью панели

бортик дюбеля защищает его от проваливания в отверстие

острые зубцы, расположенные на стопорном бортике, предотвращают проворачивание дюбеля

монтажный инструмент для быстрой установки

полная комплектация винтами

Такелаж

Такелаж в ассортименте крепежных изделий компании ДКС – это набор средств или крепежных элементов, позволяющий грамотно, надежно, безопасно, удобно и быстро подвешивать различные кабеленесущие системы, воздуховоды и другое оборудование.

Цепь длиннозвенная, DIN 763

Назначение: Стальная цепь общего назначения - для широкого применения в различных грузоподъемных устройствах, от ручных талей до подъемных кранов, для подъема и перемещения грузов, деталей и элементов конструкций.

Описание: Конструктивно цепь состоит из стальных звеньев овальной формы, соединенных между собой. Длиннозвенная цепь имеет большую степень свободы, ограниченную одним звеном. DIN 763 имеет малый коэффициент растяжения. За счет большой длины звена цепь легко закрепить, укоротить, сделать петлю методом звено в звено. Размер определяется диаметром сечения тела звена. Этот стандарт не требует сертификации. Поставляется в упаковках по 30 метров. Максимальная нагрузка 55 кг.

Струбцины

Назначение: Струбцины служат для подвеса лотков и другого оборудования к швеллеру (тавру).

Ассортимент: Компания ДКС предлагает струбцины для использования со шпилькой и С-образным профилем (закрывающая струбцина).

Лента монтажная перфорированная

Назначение: Лента монтажная перфорированная используется при монтаже воздуховодов, трубопроводов и при креплении конструкций различного типа, применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения. Отверстия различного диаметра дают возможность закреплять ленту в виде хомута различной формы практически в любом необходимом месте с помощью болта (винта) и гайки. Предназначена для усиления несущей способности узла. Также она необходима для крепления и фиксации вспомогательных элементов, для монтажа сборно-регулируемых конструкций.

Преимущества:

позволяет надежно соединить элементы

не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей

крепление осуществляется гвоздями или шурупами

Крепления к профнастилу

Потолочное

Для подвеса шпильки к профнастилу

шириной до 50 мм.

V-образное

Для подвеса шпильки к профнастилу

шириной от 50 до 100 мм.

Трос с усиленными держателями

Назначение: для подвеса слабонагруженных трасс к строительным конструкциям. Длина подвеса до 10 метров. Максимальная нагрузка - до 45 кг. Длина - от 2 до 10 м.

Метрический крепёж

Сертификаты

Согласно последним требованиям российского законодательства, для крепежных изделий вместо сертификата о соответствии необходима декларация о соответствии российским нормам. Компания ДКС имеет всю необходимую разрешительную документацию на продукцию системы "М5 Combitech".

Сравнение с конкурентами

Рассматривая стоимость крепежных изделий, реализуемых на российском рынке, ее условно можно разделить на три ценовых диапазона:

дорогой сегмент – европейские производители

средний сегмент – крупные промышленные производители стран Юго-Восточной Азии, продукция отечественных предприятий и производителей из стран ближнего зарубежья

дешёвый сегмент – изделия полукустарных производителей стран Юго-Восточной Азии

Преимуществом производителей дешёвой крепёжной техники является их доступная цена. Однако в основном это метизы низкого качества. Далее приведены основные проблемы, с которыми может столкнуться клиент после покупки:

на поверхности изделий образуются дефекты в виде трещин, наплывов, рванин, качество резьбы очень низкое

в производстве гаек используется горячекатаный прокат низкого качества

низкое качество инструмента, устаревшие технологии производства и оборудование также являются причиной несоответствия продукции требованиям ГОСТов 

изкая производственная дисциплина является причиной таких проблем, как плохой внешний вид изделий, их загрязненность отработанной технологической смазкой, наличие на изделиях стружки и грязи, что снижает привлекательность продукции

Основные преимущества крепёжной техники ДКС: 

ассортимент ДКС содержит весь необходимый крепеж для металлических лотков. Удобно приобретать все в одном месте

ДКС поставляет метизы в небольших упаковках, в то время как метизные компании продают метизы по весу или в больших коробках и неупакованными

ДКС осуществляет бесплатную доставку

Программа расчёта аксессуаров и крепежа для металлических лотков

Описание программы

Программа FIX Combitech предназначена для расчёта аксессуаров и крепежа для металлических кабельных лотков производства компании ДКС. Также программа позволяет составить спецификацию необходимых изделий с указанием количества в удобной табличной форме.

Данная программа была разработана для более удобной работы с металлическими кабеленесущими системами производства компании ДКС, имеет интуитивно понятный интерфейс, не требует инсталляции и распространяется бесплатно. Инструкция по использованию программы находится в установочном архиве.

С помощью нашей программы вы сможете:

Посчитать необходимое количество аксессуаров металлических лотков

Рассчитать количество крепежа, которое вам потребуется

Выбрать варианты крепления/подвеса трассы кабельных лотков

Составить спецификацию с артикулами и количеством изделий

Сохранить сделанные расчёты в табличном файле Excel

Система огнестойких проходок

Назначение

Ежегодные убытки от пожаров исчисляются астрономическими цифрами. В наше время возводится множество гигантских по своим размерам строений. Несмотря на все современные технологии, ни одно из них не застраховано от возникновения пожара. Современные системы пожаротушения совершенствуются год от года, дополняясь всё более новыми составляющими. Одной из таких составляющих, препятствующих распространению пожара в здании, стала система огнестойких проходок.

Эти изделия изолируют пожар внутри помещения, не давая ему распространиться в местах прохода кабелей и кабельных лотков через перекрытия. Отсутствие таких проходок позволяет огню максимально быстро охватить целиком всё строение. За примером далеко ходить не нужно. Небольшое возгорание на Останкинской телебашне 27 августа 2000 года вызвало масштабный пожар всей постройки. Отсутствие огнестойких проходок привело к быстрому неконтролируемому распространению пожара и, как следствие, термическим воздействиям на несущие конструкции и потере ими несущей способности. Подобные случаи не могут оставаться без внимания, поэтому принятый 22 июля 2008 года Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" требует обязательного применения огнестойких проходок. А именно: Статья 82, п.7.

"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций".

Ассортимент

Огнестойкие плиты DP

Подходят для заделки проходок большой площади, имеют размеры 1000х500 мм. Плиты выполняются из минерального волокна, обладают небольшим весом и дополнительно покрыты специальным составом для увеличения сдерживающих свойств. Монтаж очень прост: плиты нарезаются на куски нужных размеров и вставляются в проём в перекрытия. Отверстия для прохода через плиты кабелями и каналами могут быть с лёгкостью прорезаны обычным строительным ножом. Щели и стыки между плитами замазываются огнестойким герметиком DS.

Огнестойкие подушки DB

Укладываются внутри кабельного лотка (короба) поверх кабелей, заполняя всё свободное пространство. Подушки шьются из стеклоткани специальными негорючими нитками, в качестве наполнителя используются специальные гранулы, которые при нагреве под действием пожара расширяются и плотно закупоривают проход, блокируя прорыв огня и дыма. Подушки не содержат галогенов, формальдегидов и асбеста, и могут быть применены практически в любых помещениях.замазываются огнестойким герметиком DS.

Огнестойкий пеноблок DT

Представляет собой эластичную ленту, которую можно уложить поверх кабелей внутри кабельных каналов так же, как и подушки. Длина пеноблока составляет один метр, это позволяет нарезать его на отрезки нужной длины для осуществления проходки с любыми геометрическими размерами. При температурном воздействии пеноблок начинает расширяться, перекрывая путь огню и дыму.

Огнестойкая пена DF

Схожа по консистенции и способу применения с обычной монтажной пеной. Является наилучшим решением при проходе кабелей через перекрытия в металлических гильзах. Специальный состав позволяет сдерживать огонь очень продолжительное время.

Огнестойкий герметик DS

Огнестойкий герметик на водно-акриловой основе предназначен для герметичной заделки стыков и щелей при монтаже проходки на основе огнестойких плит.

Сравнение с конкурентами

Система молниезащиты и заземления "Jupiter"

Назначение

Молния представляет собой гигантский искровой разряд атмосферного электричества. Сила тока в канале молнии достигает 300 000 А, а его температура может подниматься до 30 000 С0. Таким образом, удар молнии может привести к человеческим жертвам, пожарам и повреждению дорогостоящего оборудования. Наиболее рациональный способ обезопасить жизни людей и избежать экономического ущерба в случае удара молнии – это применение эффективной системы молниезащиты и заземления.

Молниезащита - это комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей, животных, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Основное назначение системы - "перехватить" молнию, отвести её ток в землю и обеспечить его равномерное растекание без появления опасных для людей и оборудования токов. Для построения рабочей системы молниезащиты следует соблюдать правила нормативных документов: "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87" и "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003".

На сегодняшний день можно выделить два основных типа молниезащиты зданий и сооружений: пассивная и активная молниезащита. В этом разделе речь пойдет именно о пассивной системе молниезащиты. Активная же молниезащита является новым методом, однако, её эффективность не полностью доказана, и, главное, она не соответствует требованиям принятым в Российской Федерации.

Компания ДКС предлагает комплексное решение – систему молниезащиты и заземления. Назначение такой системы заключается в отводе энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии в земле с помощью системы заземления, а также предотвращении пробоя разряда молнии за счет уравнивания потенциалов между электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи здания.

Материалы

Все металлические части обработаны методом горячего цинкования. Слой цинка гарантирует устойчивость к коррозии и долгий срок службы всей системы. Как следствие, система имеет эстетичный внешний вид (отсутствует ржавчина, в отличие от чёрного металла), а долгий срок службы избавляет от больших эксплуатационных затрат, например, вскрытие дорожного полотна или благоустроенных территорий для прокладки нового контура заземления на смену вышедшему из строя из-за коррозии.

Ассортимент

Стержневые молниеприемники

Призваны защитить от удара молнии выступающие над общей кровлей надстройки и оборудование. Могут крепиться как к боковой стене надстройки (вытяжная шахта, машинное отделение лифтов и т.д.), так и устанавливаться непосредственно на кровлю рядом с оборудованием (внешние блоки кондиционирования, антенны). Высота такого стержня может быть различной, от 1 до 10 метров. В зависимости от высоты молниеприемника, меняется и тип основания, на которое он установлен. Зона защиты такого молниеприемника, согласно российским нормативам, представляет собой некий конус, внутрь которого должны попадать защищаемые конструкции и оборудование. Как правило, длина и расположение молниеприемника должны выбираться инженером-проектировщиком на основании действующих норм. Стержни выполнены из алюминия или нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность.

Проводники

Предназначены для приёма на себя удара молнии, равномерного отведения её тока в землю и растекания в ней. Для защиты протяженного объекта (любое здание или сооружение) от удара молнии целиком, как правило, на его кровле монтируется молниеприёмная сетка, которая представляет собой разложенную квадратами по всей площади кровли проволоку диаметром 8-10 мм. Сторона такого квадрата составляет 6-12 м в зависимости от категории здания. От сетки к земле по фасаду здания прокладываются токоотводы, для этого могут использоваться как пруток, так и полоса 25х4 и 40х4. Токоотводы присоединяются к контуру заземления, который прокладывается под землей (глубина не менее 0,7 м) и выполняется, как правило, из полосы 40х4. Проводники выполнены из горячеоцинкованной стали, что даёт срок эксплуатации в разы превышающий срок использования проводников из черного металла, и является сопоставимым со сроком эксплуатации защищаемого объекта.

Держатели

Необходимы для изоляции проводников от кровли и фасада здания. Эта процедура необходима для более успешного перехвата канала молнии сеткой и избежания опасности возникновения пожара, т.к. в месте удара молнии проводник сильно нагревается. В ассортименте присутствует большой выбор держателей для удобного монтажа молниеприемной сетки на любых видах кровель. Также присутствуют фасадные держатели различной длины для всех видов проводников, которыми можно осуществить крепление с соблюдением необходимого расстояния между токоотводом и фасадом здания.

Соединители - предназначены для узлов соединений любых типов проводников, например, пересечений в молниеприёмной сетке или подключения токоотводов к сетке и контуру заземления. Соединения осуществляются болтовым способом, что позволяет избежать сварочных работ, нарушающих защитный слой цинка и приводящих к преждевременной коррозии металла. Следует отметить, что помимо этого болтовые соединители позволяют осуществить монтаж быстрее и, в случае необходимости, позволяют легко демонтировать молниеприемную сетку, например, для облегчения работ по ремонту кровли.

Вертикальные заземлители - используются для уменьшения сопротивления контура заземления. Они забиваются в землю и присоединяются к контуру заземления из полосы 40х4, проложенному по периметру защищаемого здания. В ассортименте имеются как профильные, так и стержневые заземлители с необходимой по нормативам площадью поперечного сечения. Кроме того, стержневые заземлители при помощи специальных муфт можно наращивать до необходимой длины с шагом 1,5 метра.

Сопутствующие аксессуары упрощают работу монтажников по выпрямлению и изгибанию проводников при построении системы молниезащиты. Также в ассортименте есть антикоррозийная лента для дополнительной защиты проводников в местах наиболее подверженных коррозии (место входа токоотвода в землю) и цинковая краска-спрей для обработки мест, в которых необходимо провести сварные работы.

Преимущества

Преимущество системы "Jupiter" компании ДКС заключается в универсальности, модульности, а также широком ассортименте элементов, позволяющем легко и быстро смонтировать молниезащиту и заземление на любом типе кровли.

Компания ДКС предоставляет специальную программу - конфигуратор, который облегчает подбор материалов и помогает правильно рассчитать количество необходимых элементов для монтажа. Предназначен как для зданий с плоской кровлей, так и построек со скатной крышей. Кроме того, созданная утилита дает возможность подобрать необходимый молниеприемный стержень.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Соединители с болтами не подходят для системы молниезащиты, все соединения системы молниезащиты должны быть сварными"

Ответ: Это не так, согласно действующей инструкции СО 153-34.21.122-2003: "п.3.2.4.2. Соединения. Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление."

Вопрос: "Для контура заземления необходима стальная полоса толщиной 5 мм, толщины 4 мм не достаточно"

Ответ: Действительно, в техническом циркуляре ассоциации "Росэлектромонтаж" N11/2006 от 16 октября 2006 года выдвигается требование к толщине полосы не менее 5 мм, но распространяется это требование только на черный металл без антикоррозионного покрытия, для стали же горячего цинкования, согласно этому же циркуляру, достаточно толщины 3 мм, поэтому полоса горячего цинкования ДКС толщиной 4 мм соответствует всем требованиям.

Вопрос: "По проекту сопротивление контура заземления не должно превышать 0,5/2/4/8/20 Ом, если мы заменим производителя, кто гарантирует что сопротивление контура не увеличится ?"

Ответ: При расчёте общего сопротивления контура заземления нет понятия конкретного производителя системы, сопротивление растеканию зависит только от таких констант, как площадь удельного сопротивления грунта и геометрические размеры заземлителя (остальные коэффициенты динамические и тоже никак не зависят от производителя системы и материала заземлителя). Поэтому при одинаковых геометрических размерах заземлителя сопротивление растеканию тока тоже будет одинаковым.

Вопрос: "На рынке предлагается большое количество "активных" молниеприемников, которые обладают большим радиусом перехвата и не требуют построения полной системы. "

Ответ: Согласно разъяснению управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора, при проектировании и монтаже систем молниезащиты следует руководствоваться РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 или их комбинацией, а не рекламным проспектам иностранных производителей. Подобные устройства можно смонтировать по желанию на вершину классического молниеприемника, но ни экспериментально подтверждённого, ни законодательного плюса при приёме объекта Ростехнадзором это не даст. У подобных устройств часто есть российские сертификаты соответствия ГОСТ, но лишь по пунктам, которые не связаны с зоной защиты (чаще всего это сертификат на то, что устройство не шумит или не взрывается от удара молнии).

Электрощитовое оборудование

Металлические шкафы "RAM block"

Система "RAM block" – это металлические шкафы, пульты, стойки и корпуса, предназначенные для создания систем управления, контроля или распределения энергии. Система "RAM block" совместима с активными компонентами ведущих европейских производителей модульных устройств. Шкафы имеют современный стильный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества. Также система "RAM block" полностью совместима с другими системами ДКС.

Назначение

создание щитов распределения энергии

создание щитов автоматизации

создание телекоммуникационных шкафов и стоек

Назначение металлических шкафов "RAM block" в различных сферах применения

1. Создание щитов распределения энергии

Возможность размещения оборудования в разных плоскостях

Оборудование устанавливается внутрь шкафов либо в отдельные ячейки, либо на различные рейки.

Высокая жёсткость каркаса шкафа

Шкаф должен выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при коротком замыкании.

Использование модульных устройств

Возможно использование пластронов для установки стандартного модульного оборудования на DIN-рейку.

2. Создание щитов автоматизации и управления

Удобный механизм установки монтажной платы

Это важный фактор, учитывая большой вес монтажной платы (её вес без оборудования 15-60 кг, а с оборудованием в разы больше). Оборудование устанавливается на монтажную плату до установки её в шкаф.

Прозрачные двери

Позволяют осуществлять мониторинг показаний различных приборов.

Обеспечение высокой степени защиты от пыли и влаги IP

Это необходимо для обеспечения защиты дорогостоящего оборудования, размещаемого внутри шкафа. Преимущество шкафов ДКС – высокая степень защиты IP. Благодаря этому шкафы могут устанавливаться в производственных помещениях в жестких условиях эксплуатации, где повышенная влажность и запылённость.

3. Телекоммуникации

Прозрачные двери

Для мониторинга активного оборудования используются прозрачные внешние двери, имеющие к тому же эстетичный вид.

Аксессуары для вентиляции

Большое количество выделяемого телекоммуникационным и серверным оборудованием тепла требует организовать в шкафу эффективную систему вентиляции.

Глубина шкафа 900-1200 мм

Для установки серверного оборудования требуется большая глубина оболочки.

Ассортимент

CE – сварные навесные шкафы

CDE – металлические клеммные боксы

CQE – сборные напольные шкафы

DAE – сборные напольные шкафы, облегчённая версия

PN, CN, VN – пульты и стойки управления

Компоненты навесного шкафа:

Корпус шкафа

Монтажная плата

Дверь

Фланец для ввода кабеля

Основные компоненты напольного шкафа:

Каркас

Дно

Крыша

Боковые панели

Задняя панель

Дверь, боковые двери

Монтажные рейки

Монтажная плата

Особенности системы "RAM block"

Оболочка

В корпусах используется высококачественный металл толщиной 1.5 мм.

В результате:

высокая степень защиты оборудования

возможность размещения тяжёлого оборудования

Двери

Выполнены из металла толщиной 2 мм, благодаря чему обеспечивается дополнительная жёсткость всей конструкции шкафа.

Скрытые петли (кроме корпусов серии CDE)

Петли не выступают за габариты шкафа, благодаря чему они не мешают при соединении шкафов в линию. К тому же влага и грязь не попадают на петли.

Загиб кромки шкафа (только для навесных шкафов и корпусов)

Предотвращает попадание влаги и грязи внутрь шкафа.

Наливной уплотнитель из качественного полиуретана

Полиуритан является долговечным материалом, который сохраняет свои свойства в течение всего срока службы шкафа и обеспечивает заявленную степень защиты оборудования.

Высококачественная окраска

Все этапы процесса порошковой окраски шкафов "RAM block" тщательно контролируются и прошли необходимые сертификационные испытания в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами.

Порошковая окраска проходит периодические испытания на соответствие следующим параметрам:

Толщина покрытия – 50-70 мкм.

Точечная ударная нагрузка - >= 2,5 Н/м2.

Соляной туман – на образце делается специальная царапина, после чего образец отправляется в камеру с соляным туманом на 200 часов, в конце испытания распространение ржавчины должно быть не более 1 мм от повреждения.

Трёхсекционный кабельный ввод (во всех напольных шкафах)

Поставляется в комплекте и устанавливается на дно шкафа. Состоит из трёх металлических пластин, которые двигаются относительно друг друга и позволяют обеспечить удобный ввод кабеля в шкаф. При необходимости повышения IP используется вместе с уплотнителем.

Напольные сборные шкафы серии CQE

Каркас шкафа

Несущий каркас – это основа конструкции любого напольного шкафа серии CQE.

Каркас состоит из 4-х вертикальных стоек, дна и крыши шкафа.

Наиболее важную роль здесь играет форма металлического профиля, используемого для создания каркаса. Именно форма определяет жёсткость конструкции, его несущую способность и стойкость к динамическим нагрузкам.

От профиля стоек, которые также используются для изготовления дна и крыши шкафа, зависят его эксплуатационные характеристики – механическая прочность, способность выдерживать большие нагрузки, стойкость к кручению.

Разрез профиля:

Такой профиль вертикальных стоек обеспечивает:

устойчивость конструкции к усилиям, прилагаемым в любой плоскости

устойчивость к крутящим нагрузкам.

Высокая устойчивость к крутящим нагрузкам позволяет сохранить геометрию шкафа при его транспортировке. Иначе возможно повреждение оборудования, установленного внутри шкафа, либо ослабление креплений, что может привести к непредсказуемым последствиям в процессе эксплуатации.

Высокая несущая способность каркаса позволяет установить в шкаф оборудование общим весом до 1000 килограмм!

Также стойки используются для монтажа оборудования. Для этого в шкафах "RAM block" на стойках предусмотрены различные типы перфорации, существенно облегчающие процесс монтажа и увеличивающие скорость сборки щита.

Мощный каркас шкафа, возможность объединения шкафов в линии, большое количество аксессуаров – всё это позволяет реализовать практически любой проект.

В ассортименте 116 типоразмеров корпусов по следующим параметрам:

высота – от 1400 до 2200 мм

ширина – от 300 до 1600 мм

глубина – от 400 до 1200 мм

Особенности напольных сборных шкафов серии CQE

Высокие прочностные характеристики

Нагрузка на монтажную плату – до 625 кг.

Суммарная нагрузка на элементы шкафа – до 1000 кг.

Ударные и номинальные токи

Наши шкафы прошли европейские испытания на ударные токи.

Номинальный ток – до 6300А.

Возможность объединения шкафов в линию

Доступны все необходимые аксессуары для объединения шкафов в линию. В том числе сплошные цоколи, надстроечные модули, аксессуары для подъёма шкафов. При объединении шкафов сохраняется степень защиты IP.

Высокая степень защиты IP

Шкафы серии CQE обеспечивают уровень защиты IP 55 и IP65 (при использовании сплошного дна). Большинство шкафов других производителей обладают максимальным классом защиты IP54/IP55.

Секционирование шкафа до типа 4 по ГОСТ 51321

Позволяет создавать сложные конструкции, изолируя различные отсеки шкафа друг от друга.

Доступно два варианта секционирования шкафа:

1-й вариант: дверцы отсеков доступны извне.

2-й вариант: дверцы отсеков скрыты за общей внешней дверью, что обеспечивает дополнительные возможности

по контролю доступа.

Трёхсекционный кабельный ввод в стандартной поставке

Представляет собой три пластины, установленные на дне шкафа, сдвигающиеся относительно друг друга и образующие отверстия, которые используются для ввода кабеля.

У большинства других производителей аналогичная опция является дополнительной (за отдельные деньги). В стандартной поставке дно шкафа либо сплошное, либо отсутствует. При отсутствии дна шкафа необходимо будет либо докупать необходимый тип кабельного ввода, либо соглашаться с низкой степенью защиты IP. В случае со сплошным дном необходимо сверлить отверстия для ввода кабелей.

Монтажная плата

Имеет U–образный профиль по краям, что обеспечивает дополнительную жёсткость. Для облегчения установки платы предусмотрена специальная система: внизу на плату установлены пластиковые направляющие, на этих направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью, упирается в фиксирующие кронштейны, после чего плата поднимается и фиксируется сверху.

Все внутренние монтажные элементы шкафа имеют шаг перфорации 25 мм.

Комплектация аксессуаров крепежом

Все аксессуары поставляются в комплекте с необходимым для их монтажа крепежом. Нет необходимости дополнительно заказывать гайки, болты и т.п.

Универсальность

Позволяет создавать любые конструкции: щиты управления и распределения энергии, телекоммуникационные шкафы.

Высокая ударопрочность

Шкафы серии CQE имеют уровень ударопрочности IK10 – максимальный параметр при стандартных испытаниях. Это испытание представляет собой свободное падение молотка весом 5 кг с высоты 40 см. При этом не происходит деформации поверхности.

Реверсивность дверей

При необходимости можно легко изменить сторону открытия двери.

Нержавеющие петли

Петли шкафов ДКС изготовлены из специального сплава цинка, алюминия и магния. Благодаря этому сплаву петли имеют повышенную прочность, долгий срок эксплуатации и стойкость к коррозии.

Усиленная дверная рама

На двери смонтирована специальная рама, которая увеличивает её жёсткость. Также эта рама за счёт специальной перфорации, позволяет монтировать на двери различное дополнительное оборудование.

Штанговый четырёхточечный запор двери

Обеспечивает надёжное прилегание двери к каркасу шкафа, что необходимо для обеспечения высокой степени защиты IP.

Двустворчатая дверь без центральной стойки

Отсутствие центральной стойки в шкафах с двустворчатой дверью облегчает доступ к оборудованию.

Навесные сварные металлические шкафы серии СЕ

Это самый популярный на рынке продукт, используемый для организации щитов управления как внутри, так и вне помещений, а также организации щитов учёта и распределения.

Ключевые особенности шкафов:

Степень защиты IP 65/66 для большинства шкафов.

Степень зашиты IP55 предусмотрена только для редко используемых модификаций – двухдверных шкафов и шкафов глубиной 400 мм.

В комплекте поставки идёт монтажная плата.

В ассортименте 48 типоразмеров шкафов по следующим параметрам:

глубина от 150 до 400 мм

высота от 200 до 1400 мм

ширина от 250 до 1200 мм

Варианты исполнения:

с глухой дверью

с прозрачной дверью

Дополнительные аксессуары:

панель для установки модульного оборудования

внутренняя дверь

рама для установки 19" оборудования

Особенности шкафов серии CE

Малое количество сварных швов

Благодаря этой особенности:

обеспечивается высокая прочность конструкции

снижаются риски возникновения коррозии

Фланцы для ввода кабеля

Фланцы легко снимаются, что позволяет делать отверстия в нём отдельно от остального шкафа.

Реверсивные двери

Позволяют изменить сторону открытия двери, при этом не требуется дополнительное сверление шкафа.

Комплектация аксессуаров крепежом

Все аксессуары поставляются в комплекте со всем необходимым для монтажа. Нет необходимости дополнительно заказывать гайки, болты и т.п.

Заранее подготовленные отверстия на задней панели шкафа для настенного монтажа

Нет необходимости в их дополнительном сверлении. Следовательно, не повреждается окрашенная поверхность шкафа, нет дополнительного очага коррозии. Неиспользуемые отверстия закрываются резиновыми заглушками, идущими в комплекте вместе с шкафом.

Возможность установки дверных реек

Позволяет производить монтаж дополнительного оборудования на двери. Также увеличивается жёсткость двери.

Прозрачные двери

Позволяет обеспечить контроль приборов, установленных внутри шкафа.

Напольные сборные шкафы серии DAE

DAE - это сборные шкафы без силового каркаса. То есть боковые и задние стенки в шкафах DAE крепятся к дну и крыше, а не к вертикальным несущим профилям, как в шкафах CQE. За счёт этого они легче и меньше стоят, но нет возможности соединять шкафы между собой.

Ключевые особенности шкафов:

степень защиты IP 55/65 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования

трёхсекционный кабельный ввод в стандартном комплекте поставки

В ассортименте 52 типоразмера по следующим параметрам:

высота от 1000 до 2000 мм

ширина от 600 до 1200 мм

глубина от 300 до 600 мм

Аксессуары:

монтажные платы

цоколи

рым-болты, кронштейны для стенового крепления

глухие и прозрачные двери, замки, ручки

все аксессуары для шкафов CQE

Навесные металлические клеммные боксы СDЕ

Корпуса серии CDE предназначены для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

Ключевые особенности клеммных боксов:

степень защиты IP 66 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования

степень ударопрочности IK10

изготавливаются из высококачественной листовой стали 1,5 мм и покрываются порошковой полиэфирной краской

В ассортименте 21 типоразмер корпусов по следующим параметрам: 

глубина - 80 и 120 мм

высота - от 150 до 800 мм

ширина - от 150 до 400 мм

Варианты исполнения:

с крышкой на винтах

с крышкой на петлях

с фланцами для ввода кабеля

Аксессуары

монтажные платы

петли

кронштейны для настенного крепления

DIN-рейки из системы "QUADRO"

Пульты и стойки управления

Пульты и стойки управления ДКС предназначены для реализации систем автоматизации технологических процессов и используются для организации рабочего места оператора, контролирующего работу технологического процесса предприятия.

Общие характеристики:

класс защиты IP 55 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования

выполнены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

двери выполнены из металла толщиной 2 мм

наливной уплотнитель из высококачественного полиуретана – обеспечивает высокую степень защиты IP

загиб кромки шкафа

высококачественная окраска

монтажная плата в комплекте

доступ к оборудованию осуществляется с двух сторон - спереди и сзади, тем самым упрощается монтаж, прокладка кабеля и обслуживание

Пульты управления серии PN

Пульт PN представляют собой цельносварную конструкцию (в отличие от стоек CN и VN) с фиксированной высотой и глубиной. Отличия различных моделей пультов PN только в ширине – от 600 до 2000 мм.

Ключевые особенности:

цельносварная конструкция – это главное принципиальное отличие серии PN от серий CN и VN с модульной конструкцией

упоры для предотвращения самопроизвольного закрытия крышки

Ассортимент:

глубина - 380 мм

высота - 973 мм

ширина - от 600 до 2000 мм

Стойки управления серии CN и VN

Основное отличие стоек CN и VN от пультов управления PN – это модульная конструкция, благодаря которой у проектировщиков имеется возможность комбинировать элементы системы с целью удовлетворения по максимуму всех потребностей клиента.

Элементы модульных стоек:

верхняя секция стойки

консоль для стойки

основание стойки

С помощью этих модулей можно создавать различные варианты стоек.

Ключевые особенности:

модульная конструкция

множество вариантов компоновки

ширина - от 600 до 1600 мм

Два варианта глубины:

стойки CN – 380 мм

стойки VN – 450 мм

Аксессуары:

монтажные платы

крышки для отсеков оснований

дверные рейки

рым-болты

цоколи

замки

ручки

газовые упоры

Краткие различия в сериях металлических шкафов "RAM block"

Навесные шкафы и корпуса

CE – сварной навесной шкаф, в комплект поставки входит оцинкованная монтажная плата. Возможно исполнение с глухой одинарной, глухой двойной или прозрачной одинарной дверью.

CDE – клеммные боксы. В отличие от шкафа, крышка крепиться на основание винтами без петель. Имеются предустановленные направляющие для крепления монтажной платы или DIN-рейки.

Напольные шкафы

CQE – сборный шкаф. В основе конструкции лежат четыре вертикальные стойки, которые совмещаются с дном и крышей шкафа и образуют несущий каркас. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование крепятся к каркасу. Эти шкафы можно объединять между собой.

DAE – сборный шкаф. Боковые стенки совмещаются с дном и крышей, образуя единый корпус. Полная совместимость с аксессуарами шкафов CQE. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование крепятся к профилю на боковых стенках. Нет возможности объединения шкафов.

Пульты и стойки управления

PN – единая сварная конструкция.

CN и VN – модульная конструкция. Стойка управления набирается из отдельных элементов, позволяя создавать большое количество различных конфигураций. CN и VN – отличаются глубиной (глубина CN – 380 мм.

VN – 450 мм). Ещё одно отличие - в CN задняя панель на винтах, а в VN сзади дверь, поэтому VN удобнее при частом обслуживании. 

Расшифровка кода продукта в каталоге ДКС

Например: код R5 CQE 20 6 4

Заказ шкафов "RAM block" CQE

Заказ шкафа возможен как поэлементно, так и в сборе.

Основными элементами шкафа являются:

вертикальные стойки

комплекты дно + крыша

сплошная дверь

задняя панель

Конфигуратор металлического шкафа ДКС серии "RAM block" CQE

Для вашего удобства мы создали программу конфигуратор комплектующих шкафа, работающую на базе Microsoft Excel. Теперь Вам достаточно всего лишь выбрать размеры шкафа и тип панелей. Так Вы легко получите готовую спецификацию собранного шкафа, а также совместимого с ним дополнительного оборудования. Конфигуратор всегда доступен для скачивания с нашего сайта.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Учтены ли проблемы монтажа шкафов, возникающие у других производителей?"

Ответ: Да.

Для облегчения установки монтажной платы предусмотрена специальная система: на пластиковых направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью до специальных фиксирующих кронштейнов, после чего плата поднимается и фиксируется сверху

В сборных шкафах "RAM block" на стойках предусмотрена перфорация, существенно облегчающая процесс монтажа и увеличивающая скорость сборки щита

Заранее подготовлены отверстия на задней панели шкафов СЕ для настенного монтажа. После монтажа отверстия закрываются заглушками, что позволяет сохранить уровень IP.

Вопрос: "Какая продукция из ассортимента ДКС совместима с системой "RAM block"?"

Ответ: Совместимость системы "RAM block" предусмотрена с:

"Octopus" - при скрытом подводе гибких гофрированных труб в дно шкафа или при открытом подводе гибких индустриальных труб из полиамида

"Express" - при открытом подводе жёстких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка IP67) и армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба-коробка, IP 65)

"Brava" - установка ЭУИ внутрь с помощью суппорта под розетку "Brava" на DIN-рейку

"QUADRO" - DIN-рейки для монтажа оборудования, клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки DIN-реек, перфорированные короба, кабельная оплётка, хомуты, устройства управления и сигнализации

"M5 Combitech" - анкерный крепёж для монтажа настенных шкафов

Модульные распределительные щитки "RAM base"

Назначение

Компания ДКС представляет линию пластиковых модульных щитков "RAM base".

Щитки производства ДКС совместимы с активными компонентами ведущих производителей модульных устройств. Они имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества и могут устанавливаться как в жилых и административных, так и в подсобных или производственных помещениях. Широкая гамма типоразмеров, три серии с различными характеристиками и полная совместимость щитков с другими сериями продукции ДКС, такими как гофротрубы и аксессуары серии "Оctopus", жесткие трубы и аксессуары серии "Express", кабельные каналы "In-Liner" и система электропроводки "QUADRO", помогают решить любую поставленную задачу электротехнического монтажа.

Щитки используются в силовых сетях внутри зданий в области распределения электроэнергии для установки модульных устройств номинальным током до 125 А – автоматических выключателей, устройств защитного отключения, таймеров, устройств управлением освещением и т.д.

В зависимости от исполнения щиток может устанавливаться внутри жилых, административных, складских и производственных помещений и в местах с повышенной влажностью или запыленностью.

Ассортимент

Встраиваемые распределительные модульные щитки с IP41

Применяются при прокладке скрытой электропроводки внутри помещений и идеально совмещаются с гибкими гофрированными трубами системы

"Octopus". В комплект входит дверка.

Выпускаются двух цветов:

белые

чёрные

Настенные распределительные модульные щитки IP40 и 41

Применяются при прокладке открытой электропроводки внутри помещений и идеально стыкуются с жёсткими и армированными трубами системы

"Express", а также кабельными каналами "In-Liner".

Выпускаются в двух исполнениях:

с дверцей, IP41, белые

без дверцы, IP40, серые

Настенные распределительные модульные щитки IP65

Применяются при прокладке открытой электропроводки в запылённых или влажных помещениях и идеально стыкуются с жёсктими и армированными трубами серии "Express" при помощи кабельных вводов и муфт со степенью защиты IP65.

Выпускаются только серого цвета и всегда с дверцей.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания в пункте 7.1.28 регламентируется применение щитков:

"При размещении ВУ², ВРУ³, ГРЩ6, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP 31".

Благодаря тому, что большинство модульных щитков ДКС обладают уровнем пыле- и влагозащиты IP 41 и выше, они гарантировано соответствуют всем отечественным правилам, нормативам и стандартам, что подтверждает имеющийся сертификат соответствия ГОСТ Р 51321.1-2000. Это важное обстоятельство имеет значение для электромонтажников и проектировщиков.

Стандартная комплектация корпусов

В комплекте с модульным щитком "RAM base" идут необходимые для начальной работы аксессуары:

оцинкованная DIN-рейка

суппорт для DIN-рейки

заглушки для пустых модулей

самоклеющиеся этикетки для маркировки цепей

винты

При необходимости можно заказать модульные щитки в комплекте с клеммными колодками.

Для расширения возможностей монтажа можно заказать дополнительные аксессуары.

Дополнительные аксессуары

Суппорт под розетку серии "Brava" на DIN-рейку

Крепится защёлкиванием на DIN-рейку, позволяет установить розетку (или другие ЭУИ) серии "Brava" для устройства источника питания внутри щитка. Например, для подключения переносной лампы, электроинструментов или других электроприборов.

Элемент фиксации кабеля

Специальный перфорированный канал для удобства прокладки кабеля. Элемент фиксации кабеля крепится на суппорт для DIN-рейки простым защелкиванием. Также есть возможность установки стандартных перфокорбов, для этого используются дополнительные крепления. Элемент фиксации кабеля может быть использован на щитках от 36 до 72 модулей.

Клеммные блоки

Клеммная колодка в комплекте с суппортом (клеммным держателем) крепится на профили на дне щитка. В ассортименте присутствуют клеммные блоки для токов от 63 до 160 Ампер. Конструкция разработана так, чтобы проводка соответствовала всем нормам электромонтажных установок. Блоки могут устанавливаться в щитки производства ДКС любой серии, кроме щитков на 4 и 8 модулей.

Замок для дверцы

Предназначен для установки в дверцу щитка вместо стандартной заглушки и применяется в случаях необходимости ограничения доступа неавторизованного персонала к внутреннему пространству щитка.

Технические преимущества щитков ДКС

У встраиваемых щитков ДКС наружная часть регулируется относительно внутренней части по горизонтали и вертикали с помощью специальной системы крепления, что очень удобно в случае неровной штрабы в стене.

Точки крепления DIN-реек расположены таким образом, что позволяют выполнить регулировку расстояния между ними. Благодаря этому расширяется возможность монтажа внутрь щитка оборудования с нестандартными размерами. В итоге щитки ДКС совместимы с любыми устройствами контроля и управления, представленными на рынке.

Инновационная система петель у щитков ДКС даёт возможность открывать дверцу более чем на 180°, защищая её от повреждений при случайном ударе.

Эргономичная и прочная ручка обеспечивает удобное открытие/закрытие дверцы и надежную защиту от пыли и влаги для щитков IP 65.

Для удобства прокладки кабеля при монтаже используется специальный перфорированный канал, защелкивающийся на суппортах. Для стандартных перфорированных каналов используются дополнительные крепления.

Для проведения технического обслуживания оборудования, установленного в щитке, доступ к нему легко осуществляется через специальные съемные панели (для щитков на 24 – 72 модуля).

Современный и оригинальный дизайн щитков разработан в Италии и позволяет гармонично вписать изделие в интерьер любого помещения.

Сертификаты

Благодаря тому, что корпус щитка изготовлен из пластика, то есть диэлектрического материала, обеспечивается полная электроизоляция корпуса от внешней среды. Корпуса промаркированы соответствующим образом согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения пыле- и влагозащиты необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары, рекомендуемые производителем.

Все модульные щитки ДКС имеют:

Сертификат соответствия

Отказное письмо по пожарной сертификации.

При необходимости все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Совместимость системы "RAM base" с системами:

"Octopus" (возможен скрытый подвод гофрированных труб в штрабе в основание корпуса щитка)

"Express" (возможен открытый подвод жёстких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка, IP 67) и армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба – коробка, IP 65)

"In-Liner" (с использованием фланцев осуществляется соединение с кабельными каналами, степень защиты IP 41)

"S5 Combitech" (возможно соединение металлических листовых лотков "S5 Combitech" с настенными модульными щитками, ввод кабелей лучше осуществлять через кабельный ввод IP68, производства ДКС)

"QUADRO" (в ассортименте имеются различные клеммные колодки и DIN-рейки для монтажа оборудования внутрь щитка, клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки DIN-реек)

"Brava" (при необходимости возможна установка розеток и выключателей внутрь щитков, для этого в ассортименте имеется специальный суппорт под розетку "Brava" для её монтажа на DIN-рейку)

"M5 Combitech" (анкерный крепёж для крепления настенных щитков к стене или к другим несущим конструкциям)

Примеры совместимости систем

Сравнение с конкурентами

На данный момент предложение на рынке щитков таково, что, по сути, отсутствует ярко выраженный средний сегмент по соотношению цена-качество. На рынке широко представлены дорогие щитки европейских производителей, а также дешевая продукция российских, китайских и турецких производителей, которая, как правило, не выдерживает никакого сравнения по качеству изготовления, поэтому и стоит очень дешево.

Модульные распределительные щитки производства ДКС находятся на границе верхнего и среднего сегмента. При этом по качеству не уступают, а в некоторых технических решениях даже превосходят европейские аналоги.

Таким образом, распределительные щитки ДКС следует позиционировать именно как продукцию среднего ценового сегмента – то есть качественный продукт от российского производителя по цене ниже европейских аналогов на 20-30%.

Ударопрочные пластиковые корпуса "RAM box"

Система "RAM box" – это ударопрочные пыле- и влагозащищенные промышленные корпуса из поликарбоната²².Они призваны заменить конструктивы из стали, традиционно применяемые в России, особенно в тех случаях, когда корпуса устанавливаются в агрессивной среде.

Поликарбонат, из которого изготавливаются корпуса "RAM box", это полимер с самыми лучшими механическими и физическими характеристиками. Этот, фактически неразрушимый материал, обеспечивает максимально возможную защиту от вандализма и краж установленного внутри корпуса оборудования и т.д.

Кроме того, корпуса из поликарбоната "RAM box" имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со стальными аналогами.

Интересный факт: поликарбонат является самым прочным из всех полимеров, придуманных человечеством, в сочетании с кевларом его применяют для создания современных бронежилетов.

Описание

Преимущества конструкции и материала позволяют применять пластиковые корпуса серии "RAM box" для установки:

на открытом воздухе

в административных помещениях

в промышленных помещениях с повышенной влажностью или запыленностью(например, водораспределительные или насосные станции)

В них размещают электротехнические, электронные компоненты и прочие устройства, надежно защищая их от воздействий окружающей среды.

Применяются поликарбонатные корпуса в таких областях как, например:

автоматизированные системы управления

системы распределения электроэнергии (также и ВРУ на основе модульной конструкции)

станкостроение

лифтовое хозяйство

наружное освещение и реклама

системы наружного видеонаблюдения

системы вентиляции и кондиционирования

железная дорога

электротранспорт

Ассортимент

Серия пластиковых корпусов "RAM box" включает в себя более 100 различных вариантов корпусов, что даёт заказчику возможность подобрать нужный корпус под любую поставленную задачу.

Стандартный цвет корпусов и крышек "RAM box" – серый RAL 7035. Также имеются крышки из прозрачного поликарбоната.

В основе серии "RAM box" лежат 4 группы корпусов:

Основания корпусов

Основания имеют 9 типоразмеров, различающихся по длине и ширине (в диапазоне от 300х150 мм до 600х600 мм), с одинаковой высотой 125 мм. Все наружные размеры оснований по длине и ширине кратны 100 мм (за исключением корпуса 300х150 мм), что имеет большое значение для проектировщиков, так как упрощается проектирование и последующий монтаж модульной конструкции.

Выпускаются 2 типа оснований:

со сплошными стенками

со стенками с выбивными фланцами (преперфорация). Основания с выбивными фланцами применяются для построения модульной конструкции и при необходимости последующей модернизации, объединения внутреннего пространства нескольких корпусов для монтажа общей шины, DIN-рейки или соединения других устройств

На дне всех оснований находятся пазы под латунные забивные втулки с внутренней резьбой М6 для удобного и быстрого монтажа оборудования. Латунные втулки устанавливаются в пазы на дне основания враспор. Они предназначены для последующего крепления винтами монтажных плат,DIN-реек или другого оборудования. Втулки поставляются в комплекте с корпусом в количестве 4-х штук, а при необходимости можно заказать дополнительный набор латунных втулок в количестве 10 шт.

Крышки

Специальная прокладка из полиуретана обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги и соответствует IP 67.

В случае необходимости изменения глубины корпуса, можно выбрать корпус с одной из четырех крышек высотой 21, 35, 70 или 110 мм. Таким образом, высота корпуса может быть равной от 146 мм до 235 мм.

Крышки выпускаются двух видов:

из прозрачного поликарбоната

из непрозрачного (серого) поликарбоната. 

Прозрачные крышки используются в случае необходимости визуального контроля установленного внутри оборудования, например, устройств для отображения различных технологических параметров. Крышка крепится к основанию невыпадающими пластиковыми болтами (кроме крышки высотой 21 мм), что упрощает процесс монтажа.

Характеристики корпусов "RAM box"

Стандартная комплектация корпусов

В комплекте с корпусом "RAM box" идут необходимые для начальной работы аксессуары:

Пластиковые винты для крепления крышки к основанию (для крышек 35, 70 и 110 мм)

Пластиковые заглушки для защиты колодцев под винты (для крышек 35, 70 и 110 мм)

Пластиковые втулки под винты (для крышки высотой 21 мм)

Забивные втулки с внутренней резьбой под винт М6

Дополнительные аксессуары

DIN-рейки

Из оцинкованной стали для установки внутрь корпуса различного оборудования.

Гильотина для резки DIN-реек

На гильотине имеется специальная линейка, облегчающая процесс резки DIN-реек необходимой длины.

Клипсы на DIN-рейку

Используются для монтажа оборудования на DIN-рейку.

Монтажные платы

Выполнены из высококачественной стали, оцинкованной по методу Сендзимира. Толщина монтажных плат составляет 1,5 мм, а для корпусов размерами 600х300, 600х400 и 600х600 – 2 мм. В комплекте с монтажной платой поставляется необходимое количество винтов М6 для ее крепления к основанию (на забивные втулки).

Фланцевые заглушки для корпусов с выбивными фланцами

Применяются при необходимости разместить кабельный ввод и герметично закрыть отверстие после выбивания фланца. В комплект входят заглушка с уплотнителем и винты для ее крепления к фланцу.

Полиуретановый¹⁹ уплотнитель

Применяется для соединения корпусов с выбивными фланцами. Предназначен для герметизации мест соединения двух корпусов при построении модульной конструкции или объединения нескольких корпусов на основе корпусов со стенками с выбивными фланцами. Поставляется в рулоне по 3 метра.

Винты М6

Предназначены для крепления монтажных плат, DIN-реек или другого оборудования на дне основания корпуса в забивные втулки. Поставляются в комплекте с монтажными платами и также можно заказать дополнительный набор в количестве 10 шт.

Винты и гайки

Применяются для соединения корпусов с выбивными фланцами. Предназначены для соединения двух корпусов при построении модульной конструкции или объединения нескольких корпусов на основе корпусов со стенками с выбивными фланцами. В комплекте по 10 штук.

Петли

Применяются при необходимости регулярного доступа к внутреннему пространству корпуса и крепятся саморезами на крышку и основание корпуса. В комплект поставки входят 2 петли и саморезы.

Преимущества

Устойчивость к ударам и образованию вмятин

Благодаря свойствам поликарбоната, корпуса серии "RAM box" выдерживают удар до 10 Дж (например, удар молотком), что обеспечивает антивандальную защиту и позволяет свободно размещать их на улице. При деформации пластик стремится принять исходную форму в отличие от металла, который сохраняет повреждение. При сильном ударе стальной конструктив сильно деформируется, что может нарушить нормальную работу установленного в нем оборудования. При таких ударах также, как правило, повреждается защитное лакокрасочное покрытие, что ведет к последующей коррозии.

Неподверженность коррозии

Поскольку корпуса серии "RAM box" изготавливаются из поликарбоната, то достаточно периодически обрабатывать их мягким моющим средством, в отличие от стальных конструктивов, где в необходимое обслуживание входит регулярный контроль состояния окраски и на отсутствие деформаций.

Высокая способность к гашению пламени (самозатухание)

Поликарбонат имеет самые высокие показатели среди пластиков по пожарной безопасности. Так, по результатам теста раскаленной проволокой, корпуса серии "RAM box" выдерживают температуру 960 °C, а любое проявление пламени прекращается не более, чем через 10 секунд без образования горючих капель, то есть полимер имеет очень высокую степень самозатухания. Все характеристики пожарной безопасности подтверждены российским сертификатом на соответствие корпусов серии "RAM box" НПБ-246-97.

Высокая степень пыле- и влагозащиты IP67

Уровень защиты корпусовсерии "RAM box" составляет IP67. Это достигается благодаря специальной полиуретановой прокладке, расположенной на крышке корпуса. Такая степень защиты позволяет корпусам обеспечивать защиту оборудования, установленного внутри них, даже в самых жёстких условиях эксплуатации.

Высокие электроизоляционные свойства

Поликарбонат обладает высокими изоляционными свойствами, обеспечивая 2 класс электрозащиты. Также при использовании корпусов серии "RAM box" отпадает необходимость в заземлении оболочки корпуса.

Малый вес

Пластик значительно легче стали, что придает дополнительное удобство при транспортировке и монтаже.

Простота обработки материала инструментом

Монтаж и работа с корпусами серии "RAM box" занимает меньше времени и трудозатрат благодаря простоте в работе с пластиком при монтажных и слесарных работах стандартным инструментом.

Широкий диапазон рабочих и монтажных температур

Температурная устойчивость поликарбоната при статическом использовании находится в пределах от – 80 до + 100 0C, а монтаж возможен от – 40 до + 60 0C.

Устойчивость к химическим веществам

Поликарбонат устойчив к большинству основных химических веществ, что позволяет расширить область применения и размещать корпуса серии "RAM box" в помещениях с агрессивными средами.

Таким образом, корпуса из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жестким условиям эксплуатации и идеально подходят для применения на улице или в промышленных помещениях, а также в особо запыленных или влажных помещениях.

Расшифровка нормативного кода

Сертификаты

сертификат соответствия

сертификат пожарной безопасности

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от косвенных контактов за счет полной электроизоляции. Корпуса промаркированы соответствующим образом согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения защиты необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары, рекомендуемые производителем.

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru.

Сравнение с аналогичными металлическими корпусами

Ценовое сравнение пластиковых корпусов с металлическими корпусами

(с сопоставимой степенью пыле- и влагозащиты и аналогичными размерами)

При всех описанных выше преимуществах поликарбоната перед металлом, стоимость пластикового корпуса в среднем на 20% дешевле аналогичного металлического конструктива.

Кроме того, степень защиты IP у металлических аналогов, как правило, находится на уровне IP 55 - IP 65, то есть ниже, чем у пластиковых конструктивов компании ДКС с IP 67.

Сравнение с пластиковыми корпусами

Если сравнивать пластиковые корпуса серии "RAM box" с аналогичными системами из пластика, то на российском рынке серьезно присутствуют только европейские производители.

Продукция ДКС обладает рядом конкурентных преимуществ перед иностранными производителями:

более широкий выбор типоразмеров

цена существенно ниже, в среднем на 20%

поддерживаемые складские запасы по всему ассортименту (иностранные производители, как правило, имеют на складах только ходовые типоразмеры в небольшом количестве, срок заказа на остальную продукцию составляет до 2-х месяцев)

широкий ассортимент монтажных аксессуаров

преемственность и совместимость системы с системами "Octopus", "Express" и "QUADRO", что расширяет возможности монтажа и применения

Итог

Основными достоинствами ударопрочных корпусов "RAM box" из поликарбоната компании ДКС являются высокое качество, электроизоляционные свойства корпуса, надёжная и высокая защита от пыли и влаги, лёгкий вес, широкий ассортимент типоразмеров, прочность и защита от вандализма, простота и лёгкость монтажа.

Таким образом, корпуса "RAM box" из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жёстким условиям эксплуатации и идеально подходят для применения на открытом воздухе или в промышленных помещениях, а также в особо запыленных или влажных помещениях.

Устройства управления и сигнализации "QUADRO"

Система устройств управления и сигнализации "QUADRO" включает 3 группы продукции:

кулачковые переключатели

выключатели нагрузки

кнопки управления и светосигнальная арматура, кнопочные посты

Область применения кнопок и выключателей самая разнообразная. Прежде всего – щитовое оборудование. Любой щит управления производственным оборудованием снабжен кнопками и кулачковыми переключателями. Любой вводно-распределительное устройство (ВРУ) снабжено рубильниками, либо выключателями нагрузки. Работа подавляющего большинства щитовых устройств немыслима без ламп, индикаторов и кнопок пуска. Продукция ДКС универсальна и может применяться в любых щитовых устройствах.

Кулачковые переключатели

Кулачковые переключатели – это коммутационные¹⁰ аппараты переключения одной или нескольких электрических цепей. Аппараты собраны из нескольких секций с контактной системой, в которой подвижные контакты приводятся в действие кулачками.

Кулачки – это звенья переключающего механизма с поверхностью переменной кривизны, посаженные на общий для аппарата металлический вал квадратного сечения. Кулачки вращаются вокруг оси этого вала, поочерёдно соприкасаясь с различными контактами переключателя и, таким образом, соединяют и размыкают электрические цепи. Благодаря кулачкам, соединение контактов происходит не сразу же, а с задержкой по времени, т.е. исключается возможность возникновения искры и повышения температуры внутри переключателя.

Переключатели имеют модульный принцип сборки, т.е. собираются из нескольких частей (до 12 штук). Эти части называются галеты, поэтому и кулачковые переключатели также иногда называют галетными переключателями или пакетниками.

Гарантийный срок службы у кулачковых переключателей измеряется не во времени, а в количестве переключений (при этом не в холостую, а под нагрузкой, т.е. чтобы через него проходил ток, например, при работающем двигателе).

Назначение

щитовая сборка

станкостроение

управление двигателями

промышленное машиностроение

Ассортимент

Кулачковые переключатели имеют более 300 видов – это базовые позиции. В общей сложности возможно составить более 3000 различных схем включения (ограничивается только креативностью проектировщика и условием применения).

Переключатели группируются следующим образом:

выключатели кулачковые

линейные переключатели

многофункциональные переключатели

переключатели для амперметра

переключатели для вольтметра

перекидные переключатели

ступенчатые переключатели

Примечание: рукоятки для кулачковых переключателей необходимо заказывать отдельно (см. каталог по продукции ДКС).

Основные характеристики

Номинальный ток от 32 до 100 А.

Защита устройств от влаги и пыли:

IP 20 – стандартная защита рабочей части

IP 65 – защита фронтальной поверхности в сборе

Срок службы – 120 цикл/час.

Температура эксплуатации от – 25 до + 55 0C.

Рабочее напряжение Ue – 690 В.

Напряжение на изоляции Ui – 690 В.

Стандартный размер провода – 2x0,75/4-2x2,25/10 мм².

От 1 до 18 полюсов.

Посадочный размер 22 мм. На саморезы и винты.

Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).

Всевозможные схемы включения (45 вариантов базовых + любой другой вариант схемы).

Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.

Аксессуары

Корпуса для установки выключателя сверху и сбоку. IP65

Штифт – удлинитель с функцией блокировки дверей. Длина 185 и 300 мм

Уплотнители для ручек (IP 65) и переключателей (IP 54)

Кулачковые переключатели ДКС с посеребрёнными контактами имеют гораздо больше преимуществ по сравнению с переключателями конкурентов с контактами из цинка или электролитической меди.

Серебрение значительно повышает износостойкость контактов и их коммутационные параметры, в том числе искробезопасность; позволяет реализовать малое контактное сопротивление при небольшом контактном усилии (при переключениях). Благодаря низкому значению переходного сопротивления, отсутствует сваривание контактов, что ведёт к более долгому сроку службы переключателя.

Выключатели нагрузки

Выключатели нагрузки – это коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи. Предназначены для оперативного включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме, нагрузочных токов, ненагруженных линий электропередачи, трансформаторов и т.п. Даже в аварийном режиме эти устройства надёжно работают, так как обладают динамической и термической устойчивостью к протекающим через их токоведущую систему сквозным токам короткого замыкания.

Чем кулачковый переключатель отличается от выключателя нагрузки? По сути, выключатель нагрузки – это тот же переключатель, но выдерживает в 3 раза более серьёзные нагрузки. Благодаря этому он ставится на входе в цепь, т.е. выполняет функцию пускателя, рубильника и т.п. А кулачковые переключатели используются, например, для управления двигателями, переключения с одной фазы на другую, и т.д.

Примечание: рукоятку для выключателей нагрузки нужно заказывать отдельно (см. каталог продукции ДКС).

Назначение

трансформаторные станции

щитовое оборудование

распределительные устройства

Ассортимент

Выключатели нагрузки подразделяются по своим механизмам на 8 видов под различные токи и количество полюсов.

Всего в общей сложности 38 типоразмеров.

Основные характеристики

Номинальный ток от 32 до 100 А.

Устанавливаются на дверь и монтажную плату.

В 2-х, 3-х, и 4-х полюсном исполнении.

Имеются дополнительные полюса.

Защита устройств от влаги и пыли:

IP 20 – стандартная защита рабочей части

IP 65 – защита фронтальной поверхности в сборе

Срок службы – 120 цикл/час.

Температура эксплуатации от – 25 до + 55 0C.

Рабочее напряжение Ue – 690 В.

Напряжение на изоляции Ui – 690 В.

Стандартный размер провода – 1,5/16 10/35 мм2.

Посадочный размер 22 мм. На саморезы и винты.

Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).

Всевозможные схемы включения (45 вариантов базовых + любой другой вариант схемы).

Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.

Различные цвета и размеры ручки и крышки (6 вариантов).

Аксессуары

Корпуса для установки выключателя сверху

Штифт – удлинитель с функцией блокировки двери. Длина 185 и 300 мм

Фиксирующая площадка для установки корпуса на монтажную плату

Защитный чехол для механизма на 1 и 3 полюса, для монтажа на плату и дверь

Добавочные полюса для механизмов:

нормально замкнутые

нормально разомкнутые 

нормально нейтральные

Кнопки управления и светосигнальная арматура

Компания ДКС представляет самый широкий на данный момент ассортимент кнопок (среди всех компаний в СНГ).

Кнопка нажимная – это аппарат для цепей управления, снабжённый органом управления, предназначенным для приведения в действие нажимным усилием от руки, как правило, пальца или ладони, и имеющий возвратный орган (пружину) (МЭС 441-14-53).

Кнопка нажимная, приводимая в действие ключом – это аппарат, который может быть приведён в действие только тогда, когда в него вставлен ключ. На некоторых кнопках предусмотрена возможность извлечь ключ в любом положении.

Кнопка нажимная с сигнализацией – это аппарат, в корпус которого встроена сигнальная лампа.

Кнопка поворотная – это комбинация коммутационных элементов типа "кнопка нажимная", в которой орган управления приводится в действие поворотом от руки. Поворотная кнопка может иметь более двух положений.

По цветовой гамме в ДКС представлены кнопки 6-и цветов: зелёные, красные, белые, синие, чёрные, жёлтые.

Кнопки зелёного цвета – применяются для обозначения нормального состояния процесса.

Кнопки красного цвета – это кнопки, которые применяются в качестве органов управления устройств, срочной остановки. При этом если имеется задний план, то он должен быть окрашен в жёлтый цвет (это требование прописано в ГОСТ Р 50030.5.5-2000).

Кнопка "грибок". Если необходимо использовать нажимную кнопку в качестве органа аварийной остановки оборудования, то, кроме окраски в красный цвет, кнопке придают специальную полусферическую грибовидную форму, чтобы она отличалась от других кнопок по форме. По требованиям ГОСТа кнопка "грибок" обязана быть только красного цвета и не может иметь какой-либо другой цвет. Зато она может быть как с подсветкой, так и без подсветки, может быть поворотной или нажимной, простой или под ключ, с различными диаметрами (на выбор есть 3 диаметра). В ассортименте компании ДКС представлены все эти варианты.

Максимально возможная степень пыле- и влагозащиты - IP 65.

Контактные блоки для кнопок имеются с клеммными зажимами под винт и самозажимные.

Назначение

щитовая сборка оборудования

станкостроение и машиностроение

промышленное строительство

подъемно-транспортные системы

Ассортимент

Кнопки:

плоские

выпуклые

утапливаемые

с подсветкой

аварийные

под ключ

поворотные

многофункциональные

многофункциональные двойные

многофункциональные тройные

многофункциональные с подсветкой

Переключатели:

с ключом

с длинной ручкой

с короткой ручкой

Прочее:

диоды (индикаторы сигнальные)

цоколи для ламп

лампы

Аксессуары

Силиконовый уплотнитель для повышения степени защиты устройства от пыли и влаги.

Маркировочная табличка. Прозрачный пластик таблички защищает текст от стирания в процессе эксплуатации.

Корпус под кнопочный пост IP65 для установки кнопок.

Единая схема монтажа

Весь ассортимент кнопок имеет единую схему сборки. При этом принцип монтажа кнопок очень простой. К поверхности кнопки крепятся с помощью гайки, а контактные блоки защелкиваются на кнопку.

Кнопки могут устанавливаться на дверь шкафа, на поверхность пульта или стойки управления, на поверхность любого металлического или пластикового корпуса.

Установка производится в крепёжное отверстие диаметром 22,5 мм (номинальный размер 22,3 мм, а максимальный размер с учетом предельного отклонения 22,7 мм). Причём для всех кнопок это единый посадочный размер. В ассортименте ДКС имеется специальный инструмент для пробивки отверстий – дырокол с набором матриц.

Для кнопок управления есть 2 вида контактактных блоков:

нормально замкнутые (внешне отличаются корпусом, который выкрашен в красный цвет)

нормально разомкнутые (корпус зелёного цвета)

Контактные блоки в комплект поставки кнопок не входят, их следует заказывать отдельно.

Кнопка с нормально замкнутыми контактами – проводит ток в нормальном положении. Именно поэтому её корпус окрашен в красный цвет, символизирующий опасность (для монтажника).

Нормально разомкнутый – означает, что при нажатии на данную кнопку произойдёт замыкание контактов, которые до этого были в разомкнутом положении. Кнопка с нормально разомкнутыми контактами не проводит ток, когда кнопка находится в нормальном состоянии, т.е. не нажата. Поэтому корпус окрашивается в зелёный цвет.

Преимущество кнопок ДКС – одной кнопкой можно запитать до 12 пар контактов, т.е. на одну кнопку с обратной стороны можно легко подсоединить контактные блоки: максимально 3 ряда по 4 контактных блока в каждом (нормально замкнутых или нормально разомкнутых).

На кнопках, где предусмотрена подсветка, максимально можно установить только 8 контактных блоков – в 2 ряда по 4 блока в каждом. Эти 2 ряда размещаются в крайние посадочные места, а в центральное посадочное место устанавливается цоколь под лампу или светодиод.

Кроме контактных блоков со светодиодами или лампами, есть контактные блоки со встроенным внутрь трансформатором или катушкой, которая даёт возможность работать на разных напряжениях, или работать в качестве сглаживающего фильтра, иначе без него лампа подсветки прослужит недолго. Контактный блок с трансформатором ставится в "нечистой" цепи, где много колебаний или скачков напряжения. Обычно при использовании этого блока, другого вида контактные блоки не используются и на кнопку с обратной стороны не ставятся. Кнопка загорается лишь тогда, когда необходимо сигнализировать, что в сети появились скачки напряжения. Такой блок популярен и используется, например, при управлении осциллографами и т.д.

Сертификаты

сертификаты соответствия продукции

отказное письмо, подтверждающее, что продукция в настоящее время не входит в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

Все сертификаты можно скачать с сайта компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Возражение: "Многие компании говорят, что на их складе много того или иного товара, а на деле при заказе сроки доставки исчисляются месяцами, так как на складе этого нет…"

Ответ: На складе компании ДКС базовые позиции находятся в наличии и исчисляются тысячами, поэтому доставка до дистрибьютора займет немного времени. На заказные позиции срок изготовления и доставки индивидуален.

Вопрос: "В чём разница выключателей и кнопок ДКС от такого же рода дешёвых китайских изделий?"

Ответ: Основным отличием являются контакты. У наших выключателей и кнопок контакты медные или латунные с напылением серебра, а у дешёвой продукции нет напыления. Напыление – предотвращает или уменьшает возможность образования электрической дуги. Дуга крайне неблагоприятно действует на изделие, ухудшает работоспособность выключателя и сокращает срок службы.

Система электропроводки "QUADRO" в электроустановках и щитах управления

Система электропроводки "QUADRO" подразделяется на несколько групп:

перфорированные короба

монтажные аксессуары и инструменты

DIN-рейки

кабельная оплётка

кабельные хомуты

кабельные наконечники и инструменты

изоляторы

система маркировки

клеммные колодки⁹

наборные клеммные зажимы

промышленные разъемы

Перфорированные короба

Перфорированный короб – это пластиковый канал с перфорацией боковых поверхностей, предназначенной для ввода провода в канал и вывода его в требуемом месте без применения специального инструмента.

Назначение

Перфорированные короба применяются для создания каналов, по которым в дальнейшем осуществляется прокладка проводов внутри электрощитового оборудования.

Короба устанавливаются вокруг оборудования (автоматических выключателей, модульных клеммных колодок, контакторов и т.д.).

Таким образом, создаётся замкнутый контур, который позволяет максимально эффективно использовать внутрищитовое пространство. После окончания укладки проводов закрывается крышка короба, и электрощитовое оборудование приобретает современный презентабельный вид, провода скрыты внутри короба и не мешают обслуживанию оборудования.

Преимущества

Все крупные производители электрощитового оборудования используют для разводки проводов перфорированный короб.

Кроме презентабельного внешнего вида щита, перфорированные короба дают ряд преимуществ:

существенно ускоряется процесс качественной сборки – провода просто укладываются в короба

материал, не распространяющий горение – короба изготавливаются из самозатухающего ПВХ

возможность упорядочить разводку проводов

монтажнику легче выполнить коммутацию провода по требованиям ГОСТа (провод должен входить в клеммный зажим под углом 90° к оборудованию). Для этого достаточно выбрать отверстие в перфорированном коробе, находящееся напротив клеммного зажима

короба обеспечивают дополнительную изоляцию и защиту проводов и кабелей, уложенных в них

при необходимости крышки коробов можно снять и произвести модернизацию электрощитового оборудования – менять или добавлять кабели легко, удобно и быстро

Ассортимент

Короба серии RL 12 имеют большой шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза 8 мм, ширина зубца 12 мм). Данные короба удобно применять для проводов большого сечения (например, в цепи управления мощными электродвигателями или другие силовые цепи). Короба серии Т1 изготавливаются в двух цветовых вариантах: серый и синий. Применение коробов разного цвета удобно в том случае, когда необходимо разделить силовые цепи от цепей управления и связи внутри одного короба.

Короба серии RL 6 – данные короба отличаются от RL 12 более узкой перфорацией (ширина выреза 4 мм, ширина зубца 6 мм). Применяются для проводов маленького сечения и сигнальных цепей (например, если в щитовом оборудовании присутствует электронная плата контроллера). Изготавливаются только серого цвета.

Короба серии TD, TPD – шаг перфорации почти такой же как у RL 12, но отличается другой линейкой типоразмеров. Ширина и высота коробов кратны дюйму. Короба серии TD имеют типоразмеры кратные дюймам 25 мм, 50 мм, 75 мм. Ширина выреза 5 мм, зубца 12,5 мм. Короба серии TPD на боковой стенке имеют насечку под продавливающиеся отверстия диаметром 23 мм и 18 мм с шагом 50 мм. Данные отверстия удобно использовать для отвода гибких или жестких труб. В связи с тем, что типоразмеры кратны дюймам, данные серии коробов менее популярны в России, чем серия RL 12, RL 6.

Короба серии RL 75 имеют средний шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза 5 мм, ширину зубца 7,5 мм). Данные короба удобно применять для проводов среднего сечения. Короба серии RL 75 изготавливаются в двух цветовых вариантах: серый и синий с шириной основания 15 и 25 мм.

Заполняемость перфорированных коробов

Рекомендуемое максимальное заполнение короба – не более 70% площади сечения. Выполнение данной рекомендации облегчает монтаж кабелей и, как следствие, ускоряет сборку оборудования, облегчается сервисное обслуживание оборудования и его дальнейшая модернизация.

На практике иногда короб могут заполнить на все 100% из-за того, что щитовики экономят на площади сечения короба и выбирают небольшой по размеру, в итоге крышки с трудом закрываются. В этом случае очень важно, чтобы зубчики на основании короба были качественными, прочно удерживали крышку на основании, не позволяя ей открываться под давление кабелей. У некачественных коробов при полном заполнении крышки отщелкиваются (сразу или через некоторое время), не закрываются и не держатся.

Преимущества

Перфорированные короба ДКС изготавливаются из пластика оптимальной жёсткости. Вязкость пластика не позволяет зубцам выламывается от частых динамических нагрузок на этапе монтажа. При этом в местах, где необходимо расширить боковой вырез, зубцы легко удаляются благодаря специальной насечке. Наличие сертификата пожарной безопасности.

Для удобства монтажа и обслуживания крышка перфокороба имеет профиль со специальным рифлением выделенный красным цветом.

Аксессуары

Монтажные аксессуары

Крепление перфорированного короба выбирается в зависимости от типа конструкции щитового оборудования.

если щит имеет панельную конструкцию (металлический лист, на котором закрепляется все оборудование), то в этом случае удобно использовать пластиковые фиксаторы DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6. Нейлоновые фиксаторы позволяют быстро и надежно крепить перфорированный короб к металлической панели. Технология крепления следующая: монтажник прикладывает короб на предполагаемое место установки, через отверстия в основании короба просверливает отверстия, вставляет в отверстие фиксатор, специальным инструментом (FIXO RT4, FIXO RT6),продавливает распирающий штырёк фиксатора. Некоторые монтажники для крепления короба используют саморезы. Это неправильный способ монтажа, так как внутри пластикового перфокороба остается головка металлического самореза, которая будет иметь нулевой потенциал (либо потенциал "земля"), из-за чего теряется свойство короба как дополнительной изоляции для проложенных в нём проводников

если щит имеет рамную конструкцию (нет общей панели, на которой крепится оборудование), то, как правило, в таком щите все оборудование крепится на стандартизированные металлические профили DIN-рейки. В этом случае удобно использовать специальный суппорт Ductafix R4 для крепления перфорированного короба на DIN-рейку. Суппорт имеет два положения крепления на DIN-рейке для продольной и поперечной фиксации перфорированного короба. В основании короба проделаны продолговатые отверстия аналогичные отверстию в суппорте. Путем совмещения отверстия суппорта с одним из отверстий короба с помощью специального крепёжного элемента ZP1 осуществляется быстрое и надежное крепление

В процессе разводки проводников внутри перфорированного короба на прямых вертикальных участках провод может выпадать. Для предотвращения выпадения провода используются держатели кабеля.

Держатели CL подходят для любой серии перфорированных коробов. Они устанавливаются внутри, и их форма повторяет сечение короба.

Держатели RL 6 и RL 12 используются совместно с коробом RL 6 и RL 12. Устанавливаются держатели на верхнюю часть зубца.

DIN-рейка

Стандартизированный металлический профиль для установки на него различного электротехнического оборудования. Все DIN-рейки изготовлены из стали и покрыты антикоррозийным покрытием, выдерживающим 40 мин в солевом растворе.

Кронштейны

Держатель DIN-реек, консольная опорная деталь с высокими прочностными характеристиками. Используются для крепления DIN-рейки на определённом уровне, либо под углом 45°.

Клипсы

Защелкиваются на DIN-рейку и используются для крепления оборудования, не имеющего стандартного крепления на DIN-рейку. Крепление осуществляется с помощью винтов М3 ÷ М6.

Гибкий самоклеящийся перфорированный канал

Удобен в применении при переходе с одной плоскости на другую. Гибкий канал используется в щитах рамной конструкции, приклеивается непосредственно на поверхность рам и на обратной стороне передних панелей щитового оборудования для разводки проводов к светосигнальной арматуре (кнопки, переключатели и пр.). При этом не рекомендуется использовать его на дверях (где постоянные движения плоскостей).

Иногда самоклеящийся перфокороб применяют в офисах при организации проводки, приклеивая короб, например, к мебели. Затем все провода от оргтехники прячут внутрь него.

Витой жгут Spiralite

Это полиэтиленовая трубка, разрезанная по спирали, которая предназначена для формирования гибкого жгута из проводов. Монтажник собирает провода в общий пучок и обматывает сверху жгутом Spiralite. Жгут используется в гибких сочленениях. Например, очень распространённая ситуация, когда двери щита или шкафа, к которым необходимо протянуть шлейф проводов (на устройства индикации и т.д.).

Spiralite бывает двух видов:

PA – белая трубка с добавками, препятствующими горению

Р – прозрачная трубка без добавок

Кабельная оплетка

Выполняет те же функции, что и жгут Spiralite, но в отличие от него все проводники протягиваются внутри оплетки, обеспечивая более добротный, "заводского" качества, вид жгута. Впоследствии, при продольном вытягивании, оплётка уменьшается в поперечном сечении, чем обеспечивает плотный обхват проводов.

Сертификаты

пожарный сертификат

сертификат соответствия

на аксессуары имеется отказное письмо по пожарной сертификации

короба имеют европейский морской сертификат RINA, который позволяет использовать наши короба в электрощитовом оборудовании для морских судов

Действующие сертификаты можно скачать с сайта компании www.dkc.ru

Сравнение с конкурентами

Верхний сегмент

В верхнем ценовом сегменте конкуренцию перфорированным коробам ДКС составляют европейские производители. При этом перфорированные короба ДКС обладают явным конкурентным преимуществом, которое заключается в более привлекательной цене.

Нижний сегмент

Все конкуренты в нижнем сегменте рынка не имеют собственных складов на территории РФ. Для фирм, осуществляющих продажу данных продуктов, перфорированные короба являются не целевым товаром. Вследствие чего на их складах находится ограниченный ассортиментный ряд, а также возможны серьезные задержки в сроках поставки.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Можно использовать перфокороба вместо обычных пластиковых коробов? Например, гораздо удобнее проложить перфорированный короб по потолку и через перфорацию запитать несколько рядов светильников".

Ответ: Практически эта задача выполнима, но могут возникнуть сложности с приёмкой объекта. По требованиям нормативных документов перфорированные короба рекомендуется использовать только внутри электрощитового оборудования.

Кабельные хомуты

Назначение

Кабельные хомуты предназначены для крепления кабеля, а также для стяжки нескольких проводов в общий пучок. Очень часто кабельные хомуты используются как крепёжный аксессуар, например, при монолитном строительстве.

Основные требования

Хомут не должен самопроизвольно растягиваться. Стойкость к растяжению должна быть не ниже заявленной в характеристиках. Кроме того, замок хомута не должен расстёгиваться. Все кабельные хомуты ДКС соответствуют этим требованиям.

Стандартные кабельные хомуты

Хомуты изготавливаются из полиамида 6.6 – это один из видов нейлона, очень качественный и прочный пластик. Рабочая температура хомутов находится в диапазоне от –40 до + 85 °С. В ассортиментном ряду присутствует большое количество стандартных кабельных хомутов с шириной от 2,2 мм до 12 мм и максимальной длиной 1 м.

Каждый кабельный хомут выполнен в двух цветовых вариантах:

белые хомуты – используются для внутреннего монтажа, т.е. внутри помещений или внутри электрощитовых установок

чёрные хомуты – более устойчивы к воздействию ультрафиолета, поэтому используются при монтаже даже на улице

Преимущества

Все кабельные хомуты ДКС имеют обозначение нагрузочных характеристик в кг и Н, поэтому очень легко выбрать необходимый типоразмер, исходя из нагрузки. Кроме того, все хомуты поддерживаются на складе ДКС в больших объёмах.

Специальные кабельные хомуты

Кабельные хомуты со специальными замками

Это хомуты с плоскими замками, которые позволяют хомуту плотнее прилегать к поверхности. Кроме того, после срезания оставшегося хвостика остается меньше выступающих частей. Угол вхождения в замок не 90⁰ (как у стандартных хомутов), а 180⁰.

Многоразовые кабельные хомуты

Имеют особую конструкцию замка, которая позволяет легко расстёгивать хомут нажатием на фиксатор замка. Применяются многоразовые хомуты для временной фиксации кабельных пучков во время монтажа, а так же в тех местах, где периодически необходимо осуществлять разъединение.

Кабельные хомуты из нержавеющей стали

Устойчивы к коррозии, ультрафиолету и сверхнизким температурам. Хомуты применяются в экстремально жестких условиях эксплуатации. Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и высоколегированной стали AISI 316. Соответствие хомутов заявленным маркам стали проверено лабораторным путём.

Маркировочные хомуты с плоской табличкой

Поверхность на табличке шероховатая, поэтому на неё легко наносить надписи с помощью перманентного маркера.

Морозоустойчивые кабельные хомуты

Изготавливаются из полиамида 12. По сравнению с обычным полиамидом 6.6, этот материал обладает высокой пластичностью и большей устойчивостью к ультрафиолету. Также морозостойкие хомуты выдерживают температуру до –45°С. Ещё одно отличие хомутов из полиамида 12 от хомутов из полиамида 6 – это процент влагопоглащения, который меньше в 2 раза. Данные хомуты очень удобно использовать для подвеса кабеля на улице к металлическому тросу. Особая конструкция замка обеспечивает более плотный обхват и не оставляет выступающих частей. Для быстрого и удобного затягивания хомута можно использовать специальный инструмент.

Цветные кабельные хомуты

По всем своим свойствам аналогичны стандартным хомутам. Используются для крепления кабеля и одновременно цветовой маркировки. Выпускаются четырех цветов: синий, красный, желтый, зелёный.

Монтажные аксессуары

Аксессуары для крепления к стене

Все эти элементы предварительно крепятся к стене. Далее, с помощью кабельного хомута ДКС, к ним прикрепляется кабель.

Аксессуары для крепления к чистой гладкой поверхности

Монтажные базы

Для крепления кабеля к чистой гладкой и ровной поверхности используются самоклеящиеся монтажные базы. Монтажные базы бывают одинарные и двойные. Чаще всего монтажники используют двойные, поскольку двойная база позволяет закрепить кабель с помощью кабельного хомута практически под любым углом по отношению к ней.

Клипсы

Так же для крепления кабеля удобно использовать клипсы на самоклеящейся основе. При использовании клипсы кабельный хомут не нужен, так как провод зажимается непосредственно клипсой.

Инструмент для кабельных хомутов

Для быстрого и удобного затягивания хомутов используется специальный инструмент, который в широком ассортименте имеется у ДКС для монтажников. В инструменте ДКС есть механизм автоматического отрезания лишнего хвостика, который срабатывает при достижении определённого усилия затягивания. Усилие затягивания регулируется специальным колёсиком, которое находится на ручке инструмента.

Сертификаты

Кабельные хомуты имеют европейский сертификат качества и морской сертификат RINA. Российского сертификата нет, оскольку данная продукция не подлежит сертификации. В связи с этим есть отказное письмо от сертифицирующих органов. Действующие сертификаты можно скачать с сайта компании www.dkc.ru

Сравнение с конкурентами

В верхнем ценовом сегменте конкуренцию кабельным хомутам ДКС составляют известные европейские компании. При этом кабельные хомуты ДКС обладают явным конкурентным преимуществом, которое заключается в более привлекательной цене и постоянном наличие на складе всех ассортиментных позиций.

В нижнем ценовом сегменте поставщики не могут похвастаться высоким качеством своей продукции. Дешевые низкокачественные хомуты часто рвутся при затягивании или вообще не крепятся, в итоге ожидаемой экономии не происходит. Таким образом, целесообразнее использовать качественные хомуты.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Почему хомуты ДКС стоят дорого?"

Ответ: Потому что из 100% дешёвых некачественных хомутов вы сможете применить примерно 20% (в лучшем случае не более 50%), а качественные хомуты ДКС – все 100%. Некачественные хомуты могут сломаться от старости (хрупкости) пластика и от холода, могут лопнуть, могут вообще не затягиваться из-за перелива или недолива механизма замка. С хомутами ДКС таких бед не случается. В итоге, учитывая количество закупленных и используемых хомутов, хомуты ДКС на самом деле получаются меньше по цене.

Кабельные наконечники

Назначение

Кабельные наконечники необходимы для оконцовки кабеля и последующего его крепления к шине или к распределительному устройству.

Основные требования к кабельным наконечникам

Все наконечники ДКС изготавливаются из специальной пластичной электролитической меди.

Низкокачественная медь менее пластична, в результате, после обжима, могут образовываться трещины. Некоторые наконечники китайского производства изготавливаются из латуни. Латунь - хрупкий материал, поэтому вероятность возникновения трещин при обжиме ещё выше.

Обжим всех изолированных наконечников производится непосредственно через изоляцию (губки инструмента давят на трубку через изоляцию). Поэтому к пластику изоляторов предъявляются высокие требования по прочности. Пластик низкокачественных наконечников не выдерживает процесса обжима и лопается. В результате изоляция нарушается.

Луженая поверхность – желательный параметр наконечника. Лужение – это покрытие медной поверхности слоем олова со свинцом для защиты меди от окисления. Луженые наконечники обладают высокой стойкостью к климатическим воздействиям. Нелужёные (медные) наконечники со временем под воздействием влажного воздуха покрываются оксидной пленкой, удельное сопротивление которой выше, чем у меди. В результате после обжима наконечника между зачищенной жилой кабеля и наконечником будет оксидная плёнка. При достаточно высоких токах нагрузки сопротивление оксидной пленки будет представлять собой активную нагрузку, из-за которой будет выделяться тепло. Тепловая энергия постепенно разогреет кабель, наконечник и оборудование, к которому подключен кабель. При нагреве медного наконечника толщина оксидного слоя может увеличиться, что в свою очередь приведёт к ещё большему разогреву. В результате произойдёт оплавление изоляции кабеля или перегрев оборудования, к которому подключен кабель.

Ассортимент

изолированные кабельные наконечники

наконечники-гильзы

неизолированные кабельные наконечники

Изолированные кабельные наконечники

Применяются в цепях с низким напряжением и током. Некоторые типы разъёмных наконечников используются для подключения питающих проводников к индикаторным лампочкам. На данном виде наконечников цвет означает диаметр сечения: красные наконечники – самого маленького сечения, синие – средние, жёлтые – самого большого сечения.

Наконечники-гильзы

Современное электрощитовое оборудование собирается с использованием многожильного мягкого провода. По ГОСТу необходимо, чтобы зачищенный многожильный провод, зажимаемый в клеммный зажим, предварительно был опрессован в наконечник гильзу. В ассортименте кабельных наконечников ДКС так же присутствуют двойные наконечники-гильзы. Форма изоляционной юбки двойных наконечников-гильз оптимально подходит для соединения и обжима двух проводников.

Кольцевые Вилочные Штыревые Разъёмные

Неизолированные кабельные наконечники

Используются аналогично изолированным наконечникам в тех случаях, когда условия эксплуатации оборудования позволяют обойтись без изоляции. Например, при достаточно герметичном корпусе щита, либо в случаях, когда вероятность прямого контакта человека с электрической цепью очень низка. В ассортименте так же присутствуют наконечники большого сечения, рассчитанные на большие токи. Все неизолированные наконечники имеют луженое покрытие, которое защищает наконечник от климатических воздействий и исключает появление на поверхности оксидной пленки.

При выборе наконечника или в случае замены наконечника другого производителя на наконечник ДКС, необходимо руководствоваться следующими параметрами:

тип наконечника (штыревой, вилочный, кольцевой)

сечение провода и диаметр отверстия (для вилочных и кольцевых)

Инструмент

Широкий ассортимент инструмента не выделен в обособленную группу продукции, а предлагается как дополнение к кабельным наконечникам, чтобы клиент мог легко купить всё необходимое для монтажа в одном месте. Для каждого типа наконечника существует свой инструмент.

Для обжима изолированных наконечников  рекомендуется использовать обжимающие губки. Промаркированы цветными точками: красная, синяя, желтая (соответствуют цвету изолированных наконечников)

Для обжима неизолированных наконечников

Удобен и прост в эксплуатации. Не требуются дополнительные матрицы. Сечение выставляется по шкале специальным винтом.

Гидравлический инструмент используется для обжима кабельных наконечников большого сечения. Поставляется в пластиковом кейсе в комплекте с матрицами

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "На рынке присутствуют наконечники с идеально гладкой и блестящей поверхностью, будто отполированные, а наконечники ДКС имеют различные вмятины. Не я вляется ли это показателем низкого качества?"

Ответ: Такой внешний вид говорит как раз об обратном. Компания ДКС использует мягкую электролитическую медь, с которой будет легче работать при обжиме наконечников. Вмятины образуются именно на мягкой меди в процессе лужения, когда в большой ванне с расплавленным оловом "варятся" и ударяются друг о друга одновременно несколько десятков наконечников. Благодаря такому производству, во время обжима на наконечниках не появится трещин. И качество контакта будет лучше.

Итог

Качество наконечников играет важную роль в безопасности работы электрощитового оборудования. Некачественные наконечники при обжиме трескаются, что сказывается на качестве контакта. Что происходит если наконечник не обеспечивает надежный контакт? На месте трещины образуется повышенное сопротивление и происходит разогрев места контакта. Далее из за разогрева образуется оксидная пленка, которая в свою очередь повышает сопротивление контакта. Лавинообразный процесс приводит к полному сгоранию изоляции и, как правило, к короткому замыканию в проводке!

Шлейфы заземления

Шлейфы заземления представляет собой отрезок гибкого круглого или плоского неизолированного кабеля с элементами крепежа на концах. Применяются в качестве заземляющей шины в тех местах, где необходимо обеспечить гибкость и определенную степень подвижности.

Пример использования: заземление электродвигателя – гибкий шлейф не будет передавать механические колебания (вибрацию) в основную шину заземления.

Изоляторы

Изоляторы предназначены для обеспечения изоляции и крепления токоведущих шин внутри электрощитового оборудования, а так же для изолирования шин друг от друга, либо от корпуса.

Ассортимент

Высота изолятора – от 12 до 100 мм, при этом резьба под крепежный винт варьируется от M3 до M16.

Главное преимущество заключается в отсутствии линейной зависимости между размерами изолятора и резьбой, например, резьба М10 есть в изоляторах с высотой 35 и 100 мм, что позволяет при ограниченном пространстве закрепить шину винтом большого сечения.

Основные параметры, которые используются при выборе изолятора:

электрические характеристики (напряжение пробоя, номинальное и т.д.)

механические характеристики (высота, резьба, размер под гаечный ключ)

Система маркировки

Назначение Система маркировки применяется для маркировки проводников, автоматов и другого электрощитового оборудования. Маркировка необходима для идентификации оборудования и производится согласно принципиальной электрической схеме.

Основные требования

В связи с отсутствием каких-либо ГОСТов на систему маркировки, единственным требованием является удобство использования и скорость маркировки.

Известно, что большинство производителей электрощитового оборудования осуществляет маркировку на конечном этапе сборки оборудования поэтому, необходимо, чтобы элементы маркировки защёлкивались на кабель сверху (клипса).

Ручная система маркировки

Защёлкивающиеся трубочки представляют собой клипсу с прозрачной трубкой для символов. В трубку с помощью инструмента помещается надпись. Трубку с готовой надписью защелкивают сверху на провод.

Маркировочные трубки представляют собой прозрачную двойную трубку. В одну трубку с помощью специального инструмента помещается надпись. Трубку с готовой надписью необходимо одевать через конец обрезанного провода.

Вставки для автоматических выключателей и наборных клеммных зажимов представляют собой клипсы с трубкой для символов. Размер и конструкция клипсы подобраны под конкретного производителя автоматических выключателей клеммных колодок. После формирования надписи клипса защёлкивается в специально предназначенный для маркировки паз автоматического выключателя.

Маркировочные колечки представляют собой колечки с уже нанесёнными символами. Колечки поставляются по 500 или 1000 шт. (в виде бобины). Монтажник просто отрывает от бобины колечко и одевает на провод – маркировка выполнена.

ВАЖНО! Колечки изготавливаются методом нарезания трубки, чтобы срез получался в виде шипа с одной стороны и паза с другой. При наборе надписи шип одного колечка встает в паз соседнего. При этом исключается вероятность нарушения целостности надписи за счет вращения колечек на проводе.

Маркировочные таблички для лазерного принтера (система Laser)

Принцип системы в использовании обыкновенного офисного лазерного принтера. В лоток принтера загружаются листы формата А4. На листах находятся самоклеящиеся таблички. С помощью специального программного обеспечения (поставляется бесплатно) на компьютере в рабочем окне выбирается тип таблички и изготавливается макет. Затем принтер распечатывает надписи на табличках. Все таблички надрезаны, монтажник просто снимает табличку и наклеивает на поверхность. Таблички изготовлены из полиэстера или поликарбоната, поэтому они устойчивы к воздействию влаги и масел.

Мобильные принтеры

Портативный мобильный принтер EGO1PRO предназначен для маркировки кабеля, проводов, коммутационных панелей, пультов управления. Пример применения: телекоммуникационные панели, маркировка щитов (например, подпись переключателей и контрольных ламп). Удобно маркировать патч-панели и сетевые кабели. С его помощью монтажник может осуществлять печать маркировочных элементов "на месте".

Основные характеристики:

жидкокристаллический дисплей двухстрочный

печать штрих-кодов EAN 39 и 128 на ленте 19 мм

горизонтальная и вертикальная печать

автоматическое отключение принтера

питание от 6 батареек АА или от адаптера

5 размеров шрифта. Ширина лент: 6, 9, 12 и 19 мм

прорезиненная накладка – даёт дополнительную защиту при ударе

печать этикеток под размер кабеля

печать этикеток для коммутационных панелей

печать этикеток любой заданной фиксированной длины

латинская клавиатура

Портативный мобильный принтер EGO4YOU предназначен для маркировки кабеля, проводов, коммутационных панелей и пультов управления. Это облегченная версия принтера EGO1PRO, отличается более простым управлением. Работает только с лентами 9 и 12 мм.

Основные характеристики:

автоматическое отключение принтера

питание от 6 батареек типа ААA

ширина лент 9 и12 мм

печать этикеток под размер кабеля

печать этикеток для коммутационных панелей

печать этикеток любой заданной фиксированной длины

латинская клавиатура

Расходные материалы:

картриджи

ленты самоклеящиеся (из винила, полиэстера и нейлона)

ленты простые без клеевой основы (из полипропилена)

трубки термоусаживаемые

Принтер печатает только черным цветом, но на лентах различных цветов, которые можно выбирать:

винил – белый, жёлтый, красный, оранжевый или зелёный цвет

полиэстер – белый, жёлтый, металлическая лента (цвет "металл")

нейлон – белый, жёлтый цвет

полипропилен – белый, жёлтый

термоусаживаемая трубка - белый, жёлтый

Сертификаты

Имеется сертификат соответствия на принтеры.

Действующие сертификаты на продукцию ДКС можно скачать с сайта компании www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Возможно ли использование системы маркировки ДКС кроме как внутри электрощитового оборудования?"

Ответ: Да, это возможно. Маркировка ДКС системы "QUADRO" может применяться для маркировки кабелей и проводов в пластиковых корпусах и щитках, в металлических шкафах, корпусах, пультах и стойках управления, а также для маркировки проводов и кабелей, проложенных в пластиковых трубах и металлических лотках ДКС.

Вопрос: "Можно ли использовать маркировочные таблички ДКС для вставки в наборные клеммные зажимы других производителей?"

Ответ: Да, можно. Вставные маркировочные таблички ДКС имеют различные варианты исполнения, которые совместимы с наборными клеммными зажимами различных производителей. Более детально - см. полный каталог ДКС.

Клеммные колодки

Назначение

Клеммные колодки применяются для удобного и надежного соединения кабелей или для разветвления проводов. Часто используются в распаечных коробках.

Ассортимент

Клеммные колодки 12-ти полюсные 

Контактная часть клеммных колодок изготовлена из латуни и покрыта никелем. Это позволяет получить надежный контакт с высокими токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течение всего срока эксплуатации.

В ассортименте есть клеммные колодки из трёх материалов:

полипропилен – клеммные колодки из полипропилена имеют максимальную рабочую температуру + 85 °С

полиамид 6.6 – рабочая температура + 110 °С

фибергласс – рабочая температура + 150 °С (дороже по цене, чем полипропиле или полиамид 6.6, так как работает при более высоких температурах)

Клеммные колодки соединительные

Представляют собой латунные шины, которые имеют 1, 2, 3 или 5 отверстий. Латунная шина помещена в прозрачный пластиковый колпачок. В клеммных колодках применяется латунь, а не медь, потому что латунь более прочный материал, значит, резьба будет дольше служить. Применяются соединительные клеммные колодки для соединения нескольких проводников в одну "точку". Например: в распаячной коробке осуществляется разветвление проводника на несколько комнат. Скручивать больше 3-х проводников в одном отверстии не рекомендуется. Если необходимо объединить больше 3-х проводников, то необходимо использовать клеммные колодки с 2-я и более количеством отверстий.

Клеммные колодки соединительные на DIN-рейку

Представляют собой латунную шину с отверстиями (7, 11, 15 отверстий). Латунная шина крепится на пластиковый суппорт и сверху защищается прозрачным пластиковым кожухом. Суппорт имеет крепления для защелкивания на DIN-рейку. Применяются данные клеммные колодки для разветвления проводников внутри щита. В ассортименте присутствуют клеммные колодки с различным цветовым исполнением суппорта:

синие – используются для разветвления нейтрального проводника

серые – используются для разветвления линейного проводника

зелёные – используются для разветвления заземляющего проводника

Сертификаты

Все клеммные колодки ДКС имеют сертификаты соответствия нормативным документам.

Действующие сертификаты на продукцию ДКС можно скачать с сайта компании www.dkc.ru

Клеммные зажимы

Назначение

Клеммные зажимы предназначены для организации структурированной системы коммутации проводов.

Используются в электротехнических шкафах, щитах управления и автоматизации.

Монтаж наборных клеммных зажимов производится на DIN-рейки, которые могут быть установлены в корпус или оболочку любого электрощитового оборудования, в том числе:

металлические сборные и сварные шкафы (система "RAM block" производства компании ДКС)

модульные пластиковые щитки (система "RAM base" производства компании ДКС)

ударопрочные корпуса из поликарбоната (система "RAM box" производства компании ДКС)

Ассортимент

Зажимы группируются по методу фиксации проводников.

Винтовые клеммные зажимы

Подключение проводов осуществляется с помощью винтов.

Пружинные клеммные зажимы (самозажимные)

Подключение проводов осуществляется с помощью пружины, форма которой позволяет обеспечить ровное пятно контакта. Применение даного типа зажимов целесообразно когда прокладывается большое количество кабелей с сечением от 0,2 до 25 мм² и не очень высокой силе тока.

Преимущество пружинного зажима в сравнении с винтовым – более быстрое присоединение проводов.

Клеммные зажимы с прорезанием изоляции

Подключение осуществляется без предварительной зачистки изоляции проводов.

Клеммные зажимы с прорезанием изоляции используются редко. Главная причина этого заключается в том, что, если появится необходимость демонтажа провода из зажима и его переустановки в другой зажим, то конец провода нужно будет предварительно отрезать до места первого зажима с прорезанием изоляции.

Имеются две версии:

с прорезанием изоляции проводов с двух сторон

с прорезанием изоляции с одной стороны, а с другой стороны производится крепление винтом

Также клеммные зажимы можно разделить по уровням и типам внутренней коммутации, по виду коммутируемых проводников, по перемыканию, по цветам корпуса и степени защиты.

По уровням зажимы делятся на 1, 2, 3-х уровневые. Одноуровневые зажимы используются в большинстве случаев, но в ситуациях, когда места по ширине мало, а плотность кабельной прокладки велика, возможно использование специальных

проходных зажимов, расположенных в 2-3 уровня. Трёхуровневые клеммы, как правило, применяются в схемах, в которых предусмотрено использование и подключение специальных устройств (например, датчиков).

Цвет корпуса клеммного зажима говорит о назначении:

жёлто-зелёный цвет – предназначен для обозначения цепей заземления

синий цвет – цепи промышленной безопасности, (Ex)i защита (взрыво-искрозащита)

серый и бежевый цвет – общее применение

Преимущества

Наборные клеммные зажимы ДКС изготавливаются в Европе и имеют высокое качество.

Материал корпуса – полиамид. Благодаря этому обеспечиваются отличные изоляционные характеристики, а также устойчивость к тепловым нагрузкам, устойчивость к агрессивным средам и не распространяется горение. Класс огнестойкости корпуса соответствует UL94 V-0.

Токоведущая часть – из никелированной электротехнической латуни. Благодаря этому зажимы обладают хорошими электропроводными характеристиками и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Клеммные зажимы ДКС прошли испытание при напряжении 1000 В и максимальные токи до 452А, в результате получено одобрение на применение.

Ещё одно из преимуществ: зажим ДКС обеспечивает 100% гарантию того, что зажимаемые провода не коснутся друг друга. Таким образом, отсутствует опасность возникновения короткого замыкания, возгорания и повреждения клеммного зажима.

Сертификаты по наборным клеммным зажимам

сертификат соответствия, подтверждающий соответствие продукции требованиям нормативных документов

CESI Certification

CESI Ex e Certification

CESI ATEX Ex e Certification

R.I.NA Homologation

UL Approval ("Underwriters Laboratories" – U.S.A.)

SEMKO Approval – Sweden "Svenska Elektr. Materielkontrollanstalten"

Lloyd’s Register of Shipping – Type Approval

KEMA – KEUR Approval

ENEL Distribuzione

Terna

Промышленные разъёмы

Назначение

Система энергообеспечения любого производственного оборудования нуждается в надежных и безопасных соединениях с электрической сетью. Важнейшая особенность промышленных разъемов заключается в возможности их применения на открытом воздухе. Например:

оборудование ретрансляционных вышек операторов сотовой связи

электрооборудование стадионов

электрооборудование эстрадных площадок

электрооборудование автомобильных стоянок

подключение промышленных холодильных установок

подключение передвижных бытовок и торговых киосков

подключение оборудования на строительных площадках

подключение оборудования в цехах производственных предприятий

Ассортиментный ряд промышленных разъемов ДКС отвечает всему многообразию производственных условий и схем подключения. Разъемы ДКС учитывают последние требования российских и европейских стандартов. Конструкция разъемов – это успешная попытка превзойти ожидания рынка и предоставить удобный и надежный продукт.

Характеристики

Разъемы ДКС имеют пыле- влагозащиту IP44 и IP67, изготавливаются для рабочего напряжения 230В и 400В, силы тока 16, 32, 63 и 125А.

Отличительные особенности

Система фиксации проводника

Подключение проводника к контактам разъема может быть осуществлено одним из 3-х вариантов.

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Как поведут себя разъемы ДКС при пожаре?"

Ответ: Материал разъемов полиамид 6 соответствует классу V2, то есть является материалом, не поддерживающим горение.

Кроме того, этот материал не содержит вредных для человека веществ, таких как кадмий и галогены. Это означает, что вещества, выделяющиеся в атмосферу при воздействии на разъем открытого пламени, не являются опасными для здоровья человека.

Вопрос: "Совместимы ли промышленные разъемы ДКС с разъемами других производителей?"

Ответ: Для ответа на этот вопрос обратимся к стандартам.

Промышленные разъемы ДКС относятся к СЕЕ типу разъемов, отвечающему европейскому стандарту IEC 60309 (Интернациональная Электротехническая Комиссия) и европейской норме EN60309 часть 1, часть 2.

Разъемы СЕЕ типа спроектированы таким образом, чтобы основные размеры вилок и розеток с одинаковой силой тока, напряжением, количеством полюсов, классом IP разных производителей были одинаковы и совместимы между собой.

Следовательно, разъемы ДКС полностью совместимы с аналогичными СЕЕ разъемами других производителей.

Вопрос: "Возможно ли допустить ошибку при соединении разъемов между собой?"

Ответ: Ошибка при соединении исключена.

Во-первых, разъемы с разной силой тока имеют разные габаритные размеры.

Во-вторых, разъемы разного напряжения имеют разный цвет корпуса:

380-400В – красный корпус

220-250В – синий корпус.

С целью избежать неверного соединения контактов вилки и розетки между собой, каждый разъем имеет специальный замковый паз, обеспечивающий соединение вилки и розетки только в одном положении.

Вопрос: "Что означает символ 6ч (6h) в наименовании разъемов?"

Ответ: Этот символ показывает визуальное положение контакта "земля" относительно замкового паза разъема. В случае 6ч расположение контакта заземления соответствует цифре 6 на циферблате часов (такое распределение и обозначение регламентировано стандартом IEC 603309). Именно этот тип разъемов получил распространение в России и большинстве европейских стран.

Система для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения "Angara"

Назначение

При монтаже системы кондиционирования помещения неизбежно возникает вопрос о прокладке коммуникаций (фреоновых и дренажных трубок) между внутренним и наружным блоками кондиционера. Зачастую система устанавливается в помещении, в котором уже сделан ремонт и нет возможности штробить стену для скрытой прокладки коммуникаций. Наиболее логичный и правильный вариант решения - прокладка в пластиковом коробе. Данный способ прокладки уже много лет является традиционным для электромонтажа, и вполне закономерно, что некоторое время назад он перенесся на климатический рынок. Вместе с таким вариантом решения на климатический рынок перекочевал и сам инструмент решения - пластиковый короб. Использование электротехнического короба на климатическом рынке было вызвано в первую очередь отсутствием альтернативы, хотя монтаж трасс кондиционирования имеет свои особенности и требует специального инструмента.

Однако, ситуация на российском рынке резко изменилась в лучшую сторону, когда в продаже появился специализированный короб "Angara" от ДКС.

Еще одной областью применения короба "Angara" является прокладка трасс отопления и водоснабжения. Потребность применять именно пластиковые короба схожа с рынком кондиционирования, а именно - невозможность штробить стену, по тем или иным причинам. Здесь в основном используется плинтусный короб "Angara".Основные покупатели системы - это монтажные организации, занимающиеся установкой "сплит-систем", а также организации занимающиеся монтажом и проектирование систем отопления и водоснабжения.

Ассортимент

Короба настенного и плинтусного типа для коммуникаций кондиционеров

5 коробов настенного типа

1 короб плинтусного типа белого цвета или ламинированного под дерево

Широкий ассортимент аксессуаров

Миниканалы для электропроводки

8 миниканалов с аксессуарами

2 миниканала на клейкой основе без аксессуаров

Шланги дренажные

12 типоразмеров армированных шлангов с гладкой внутренней поверхностью

Отличительные особенности коробов для коммуникаций кондиционеров

Стандартная длина всех коробов - 2 метра.

Короба имеют два варианта поставки: в комплекте с крышкой и основанием и без него.

Кроме того, в ассортименте настенных коробов имеются все необходимые аксессуары для создания поворотов и разветвлений трасс, фиксаторов труб:

Фиксирующие скобы

Универсальные держатели

Угол внутренний 90°

Угол внешний 90°

Угол плоский 90°

Заглушка

Тройник

Переходник на короб меньшего сечения

Прямой ввод в стену

Ввод в стену под углом 90°

Накладка на стык

Особенности монтажа

Настенный короб с основанием и крышкой монтируется традиционным способом - к стене крепится основание, на которое впоследствии защёлкивается крышка. Основной отличительной особенностью коробов для коммуникаций кондиционеров является продуманная система крепежа фреоновых и дренажных трубок. Во время монтажа прокладываемые в коробе трубки прижимаются к его основанию специальными фиксирующими скобами, которые значительно облегчают монтаж системы, исключают давление трубок на крышку короба и повышают общую жесткость короба.

Порядок монтажа настенного короба (крышка + основание):

Основание короба крепится к стене через имеющуюся перфорацию

Прокладываются фреоновые и дренажные трубки, а при необходимости и кабель

Трубки закрепляются в основании короба при помощи фиксирующих скоб

Крышка короба устанавливается защелкиванием на основание

Короб без основания монтируется при помощи универсальных держателей.

Порядок монтажа настенного короба (крышка без основания):

Универсальные держатели (с защелкой или с хомутом) крепятся к стене с определенным шагом (не менее 3 держателей на двухметровый отрезок крышки)

Трубки прокладываются по стене, фиксируясь держателями

Крышка короба устанавливается защелкиванием на фиксаторы

Монтаж коробов плинтусного типа осуществляется при помощи универсальных держателей. Можно использовать как держатели с защелкой, так и раздвижные держатели с хомутом.

Порядок монтажа плинтусного короба:

Нижняя кромка крышки короба фиксируется в основания короба

Затем крышка защелкивается верхней частью на держатели

Сравнение системы "Angara" с кабель-каналами, часто используемыми на рынке климатических изделий

Гибкие гофрированные трубы для дренажа

Дренажная система защищает фундамент зданий и окружающую территорию от подтопления грунтовыми, паводковыми и талыми водами. Избыток воды попадает в дренажную трубу через отверстия в её стенках (отверстия называются перфорацией).

Назначение

строительство спортивных сооружений (футбольное поле, гольф-поле и т.п.)

строительство зданий (дренаж фундаментов, подвалов, цокольных этажей)

строительство транспортной инфраструктуры (автодороги, аэродромы, ж.д.)

строительство тоннелей

ландшафтный дизайн

сельское хозяйство

Ассортимент

дренажные трубы

с геотекстилем

без геотекстиля

трубы для ливневой канализации

Дренажные трубы с геотекстилем применяются в песчаных и смешанных грунтах (суглинки). Геотекстиль предохраняет трубы от заиливания и попадания внутрь песка. Таким образом, существенно увеличивается срок службы всей дренажной системы. При укладке дренажных труб без геотекстиля в траншею, их рекомендуется засыпать слоем мелкого щебня, а для труб с геотекстилем этого не требуется.

Главные отличия труб для ливневой канализации от дренажных труб:

цвет – красный

отсутствует перфорация

поставляется без геотекстиля

Также трубы различаются по классу жёсткости SN4, SN6 и SN8. Эти трубы рассчитаны на разные нагрузки и глубину залегания. Ниже в таблице представлено сравнение труб.

По сравнению с ранее использовавшимися керамическими и асбестовыми трубами, дренажные трубы ДКС производятся из полиэтилена, поэтому имеют множество преимуществ.

Преимущества

Надёжность

Срок службы более 50 лет (к примеру, у асбестовых труб срок службы в 3-4 раза меньше)

Высокая стойкость к подвижности грунта (в случае проседания грунта труба изогнётся, но не сломается в отличие от асбестовой)

Химическая стойкость к агрессивным средам

Лёгкость монтажа

Высокая скорость монтажа (благодаря тому, что дренажные трубы поставляются в бухтах по 50 метров)

Малый вес (дренажная труба легче асбестовой в 12 раз, что существенно облегчает её транспортировку и монтаж)

Сохраняет гибкость и эластичность даже при низких температурах

Безопасность и экология

Трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ

Не оказывают вредного воздействия на организм человека (что особенно важно при строительстве спортивных площадок и сооружений)

Сертификаты

Дренажные трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготавливаются в соответствии с техническими условиями и имеют следующие сертификаты: 

сертификат соответствия

экспертное заключение

стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для электропроводки и дренажа под дорогами"

Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

Работа с возражениями и вопросами

Вопрос: "Можно ли предложить клиенту вместо труб для ливневой канализации использовать двустенные трубы ДКС, которые применяются для прокладки электрических кабелей?"

Ответ: Да, действительно эти трубы ДКС совпадают по своим свойствам, поэтому в случае необходимости (например, при отсутствии на складе) можно предложить гибкие гофрированные двустенные трубы. Аксессуары также совпадают по размерам и могут быть использованы вместе с трубами для ливневой канализации.

Вопрос: "Полиэтилен боится ультрафиолета. С момента изготовления трубы до укладки в землю проходит достаточно много времени, в течение которого труба может долго храниться на улице под солнцем. В итоге, при укладке её в траншею, труба может начать трескаться и лопнет. Что ДКС делает для того, чтобы этого избежать?"

Ответ: С дренажными трубами ДКС этого не произойдёт, так как прямо на фабрике в Твери паллеты с готовыми трубами упаковываются в защитную от ультрафиолетовых лучей плёнку (см. фото внизу).

Справочная Информация

Словарь

1 Аппаратура для цепей управления – это коммутационные контактные аппараты, предназначенные для управления работой систем управления и распределения электрической энергии, в т.ч. сигнализации, электрической блокировки и т.д. Аппарат для цепей управления может содержать один или несколько коммутационных элементов и общий механизм управления (определение по ГОСТ Р 50030.5.1.-99).

2 Вводное устройство (ВУ) – совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть (ПУЭ, пункт 7.1.3).

3 Вводно-распределительное устройство (ВРУ) – вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий (ПУЭ, пункт 7.1.3).

4 Выключатели – это механические коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи. Чем двухполюсный выключатель отличается от однополюсного? Двухполюсный предполагает подключение нулевого провода, то есть разрыв не только фазы, но и ноля (требуется в помещениях класса В1).

5 Выключатели типа "кнопка" – аппараты, которые работают в течение нажатия на кнопку, то есть кратковременно при необходимости.

6 Главный распределительный щит (ГРЩ) – распределительный щит, через который снабжается электроэнергией всё здание и его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции (ПУЭ, пункт 7.1.4).

7 Диммер (от англ. dim - затемнять) – это регулятор электрической мощности нагрузки, включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки уровня освещения. Диммеры не только зажигают и гасят свет, как обычные выключатели, но и позволяют регулировать его яркость. Диммирование имеет широкое применение и используется во многих сферах, связанных с использованием профессионального света (в театрально-сценических постановках, концертных программах, конференциях), в быту и в домашних условиях.

8 Групповой щиток – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников (ПУЭ, пункт 7.1.6).

9 Клеммная колодка – изолирующая часть, служащая носителем для одного или нескольких групп выводов, изолированных друг от друга, и предназначенная для крепления на опоре (определение из ГОСТ Р 50030.1-2000).

10 Коммутация электрической цепи – процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключения полупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий"). Коммутация (от лат. commutatio – изменение, перемена) – это процесс переключения электричеких соединений в устройствах автоматики, электроэнергетики, электросвязи и т. д. Как правило, сопровождается переходными процессами, возникающими вследствие перераспределения токов и напряжений (Большой энциклопедический словарь).

11 Модуль. Розетки, выключатели и прочие электроустановочные изделия имеют специфическую градацию в модулях. Например, силовая розетка: 1 место = 2 модуля. А узкие компьютерные и телефонные розетки: 1 место (пост) = 1 модуль. Например, в 2-х модульную коробку можно установить 1 силовую розетку, а в 4-х модульную коробку можно установить 2 силовые розетки или розетку с выключателем.

12 Нержавеющая сталь AISI 304 – в российской классификации соответствует стали марки 08Х18Н10. Расшифровка содержания стали AISI 304, т.е. важнейшие элементы химического состава материала 08Х18Н10: углерода С содержится до 8%; хрома Cr около 18%; никеля Ni около 10%; кремния Si до 0,8%; титана Ti до 0,5%; марганца Mn до 0,2%; фосфора P до 0,035%; серы S до 0,02%; меди Cu 0,3%.

13 Нержавеющая сталь AISI 316 – в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2. Расшифровка содержания: углерода С до 8%; хрома Cr около 18%; никеля Ni около 13%; молибдена Мо около 2%; других элементов менее 1%.

14 Оболочка – часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов (цитата ГОСТ 14254-96 и Международного электротехнического словаря (VEI)).Оболочка электротехнического изделия – часть или совокупность частей электротехнического изделия, окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

15 Пластик АБС (акрилонитрил бутадиен стирол) – ударопрочная пластмасса. Пластик AБС не содержит галогенов. Часто применяется в производстве корпусов радио- и телеаппаратуры, телефонных аппаратов, деталей автомобилей, холодильников, мебели, чемоданов и т.д.

16 Пассивация металлов – переход поверхности металла в неактивное, т.е. пассивное состояние, благодаря образованию поверхностных слоёв, препятствующих коррозии. Например, чем больше хрома в нержавеющей стали, тем выше коррозионная стойкость.

17 Полиамид (ПА, PA) – пластмасса на основе поликонденсационных смол, устойчивая к истиранию, действию щелочей и растворителей. В быту из полиамида изготавливают щетину кистей, краны водопровода.

18 Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) – пластмасса белого цвета, термопластичный полимер винилхлорида.

Устойчив к воздействию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Поливинилхлорид– один из наиболее распространённых пластиков, что связано с его сравнительно невысокой стоимостью. Одна из разновидностей ПВХ – это пластикат, который обладает эластичностью и мягкостью. Из ПВХ-пластиката в быту производят такую гибкую продукцию, как шланги, пылевыбивалки, а также скатерти, линолеум, изоляцию проводов. В ДКС из ПВХ-пластиката производят гибкие армированные трубы.

19 Полиуретан – синтетический полимер, который, по сравнению с резиной, обладает более высокой износостойкостью, влагостойкостью, кислотостойкостью, морозостойкостью, газонепроницаемостью. Сохраняет высокоэластические свойства в широком диапазоне температур – от – 60 до + 140 °С.

Стойкость против старения у полиуретана также выше, чем у натурального и синтетического каучуков. Износостойкость изделий из полиуретана в несколько раз (более чем в 4 раза) превышает время работы аналогичных изделий из резины.

20 Полиэтилен (ПЭ, РЕ) – полимер этилена, термопластичный полимер белого цвета. В промышленности его получают полимеризацией этилена при высоком давлении (ПВД – полиэтилен низкой плотности) и низком или среднем давлении (ПНД – полиэтилен высокой плотности). Структура и свойства полиэтилена определяются способом его получения. С увеличением плотности возрастают твёрдость, модуль упругости при изгибе, предел текучести, химическая стойкость. Полиэтилен сочетает высокую прочность при растяжении (10-45 Мн/м2, или 100-450 кгс/см²) с эластичностью (относительное удлинение при разрыве 500-1000%). Обладает хорошими электроизоляционными свойствами. Устойчив к действию щелочей любых концентраций, органических кислот, концентрированных соляной и плавиковой кислот; разрушается азотной кислотой, хлором и фтором; выше 80 °C растворяется в алифатических и ароматических углеводородах и их галогенопроизводных; безвреден; стоек к радиоактивным излучениям.

21 Полипропилен (ПП, РР) — полимер пропилена (пропена).

В отличие от полиэтилена, полипропилен:

- менее плотный (плотность 0,90 г/см³, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс)

- более твёрдый (стоек к истиранию)

- более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C),

- почти не подвергается коррозионному растрескиванию.

Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители – хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-ая серная кислота и 30%-ая перекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Полипропилен –водостойкий материал. Даже после длительного контакта с водой в течение 6 месяцев (при комнатной температуре) водопоглощение полипропилена составляет менее 0,5%, а при 60 ºС – менее 2%. Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более высокую температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится при 176 ºC. Максимальна температура эксплуатации полипропилена 120–140ºС. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение, и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.

22 Поликарбонаты (ПК, РС) – группа термопластиков, в которых остатки мономеров соединяются карбонатными группами в длинную молекулярную цепь. Поликарбонат (ПК, PC) обладает комплексом ценных свойств: прозрачностью, высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, незначительным водопоглощением, высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью, незначительными диэлектрическими потерями в широком диапазоне частот, высокой теплостойкостью, изделия из него сохраняют стабильность свойств и размеров в широком интервале температур (от – 100 до + 135 °С).

Перечисленные выше свойства поликарбоната обусловили его широкое применение во многих отраслях промышленности взамен цветных металлов, сплавов и силикатного стекла. Благодаря высокой механической прочности, сочетающейся с малым водопоглощением, а также способности изделий из него сохранять стабильные размеры в широком интервале рабочих температур, поликарбонат успешно используется для изготовления прецизионных деталей, инструментов, электроизоляционных и конструкционных элементов приборов, корпусов электронной и бытовой техники и т.д.

23 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - один из главных документов, действующий в настоящее время и определяющий основные критерии устройства и безопасного использования электроустановок в России. Проще говоря – это основной кодекс для всех специалистов, связанных с электротехникой.

В настоящее время в России действует седьмая редакция, вступившая в силу 1 января 2003 года. Правила устройства электроустановок обязательны к соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и даже физическими лицами. Надзор за их надлежащим исполнением возложен на Ростехнадзор.

24 Силовая электрическая цепь – электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

25 Стандарт UL94 – широко распространенный стандарт по характеристикам воспламеняемости пластиков. Введён научно-исследовательскими лабораториями страховых компаний США (UL – расшифровывается "Underwriters Laboratories"). По этому стандарту пластикам присваивается категория, определяющая способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючие или негорючие образующиеся капли. Краткое описание классификационной категории V-0 стандарта UL94: горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.

26 Старение пластмассы – главный недостаток большинства пластмасс, выражается в снижении эластичности и упругости, увеличении жёсткости и хрупкости, появление трещин, изменение цвета. Например, гофрированные трубы под действием вредных для них ультрафиолетовых лучей стареют и трескаются, поэтому условия их применения – скрытно от ультрафиолета.

27 Распределительный пункт (РП) – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприёмников или их групп (электродвигателей, групповых щитков) (ПУЭ, пункт 7.1.5).

28 Редукция (от латин. reductio – отведение) – это переход с одного типоразмера лотка на другой. Например, уменьшение трассы по ширине или высоте.

29 Штраба - это канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций. Бывает разных размеров. Штраба выдалбливается в стене, полу или потолке с помощью зубила, перфоратора и штрабореза. Иногда используется болгарка.

30 Электрическая цепь – это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока… (определение из ГОСТ 19880-74 и ГОСТ Р 2002-2003).

31 Электротехническое изделие – это изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

32 Электротехническое изделие (электрооборудование) внутренней установки – электротехническое изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации в помещениях или сооружениях (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

33 Электротехническое изделие (электрооборудование) наружной установки – электротехническое изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации вне помещений или сооружений (на открытом пространстве) (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

34 Электрощитовое помещение – помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства (ПУЭ, пункт 7.1.9).

Другие определения, необходимые для работы, Вы можете найти на сайте компании ДКС по адресу: http://dkc.ru/ru/support/helpful_information/

Приложение №1: Степень защиты (IP)

С 1 января 1997 года введён в действие межгосударственный стандарт "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" ГОСТ 14254-96, разработанный на основе стандарта МЭК 529:1989 (МЭК – сокращение "Международная электротехническая комиссия"). В данном ГОСТе установлена классификация степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, в которые помещается электрооборудование, и их обозначение (код IP), изложены требования для каждого обозначения, приведены методы контроля и испытаний оболочек.

Под степенью защиты понимается способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям и попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки, проверяемый стандартными методами испытаний.

Степень защиты обозначается кодом IP, который включает в себя следующие элементы:

буквы "IP" кода, являющиеся сокращением слов "Ingress Protection" 

первую характеристическую цифру (цифры от 0 до 6 либо заменяющая их буква "Х")

вторую характеристическую цифру (цифры от 0 до 8 либо заменяющая их буква "Х")

Схемы методов испытаний степени защиты (IPxx) от проникновения посторонних твердых тел, пыли

Схемы методов испытаний степени защиты (IP xx) от проникновения воды

По ГОСТ 14254-96 первая характеристическая цифра указывает, что оболочка обеспечивает:

защиту людей от доступа к опасным частям, предотвращая либо ограничивая проникновение какой-либо части человеческого тела или предмета, находящегося в руках у человека (1-защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 – пальцем, 3 – инструментом, 4 и выше – проволокой)

и в тоже время защиту оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов)

Таблица возможных значений степеней защиты IP

Приложение №2: Испытания на воспламеняемость (способность пластиков к гашению пламени)

Общие сведения о воспламеняемости по стандарту UL94

Наиболее широко распространенными стандартами по характеристикам воспламеняемости являются стандарты классификационных категорий UL94 для пластиков. Эти категории определяют способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючи или негорючи образующиеся капли. Испытания проводятся при медленном горении вертикального образца. Регистрируются все параметры: время горения, время тления, момент появления капель и воспламенение (или невоспламенение) хлопковой подкладки.

Краткое описание классификационных категорий стандарта UL94

HB:

Медленное горение горизонтального образца.

Скорость горения менее 76 мм/мин при толщине менее 3 мм.

Скорость горения менее 38 мм/мин при толщине более 3 мм.

V-0:

Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.

V-1:

Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; образование капель не допускается.

V-2:

Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; допускаются капли горящих частиц.

5V:

Горение вертикального образца прекращается в пределах 60 с после пяти воздействий пламенем с длительностью каждого воздействия на испытуемый образец по 5 с.

5VB:

Образцы в виде широких пластин могут прогорать насквозь с образованием отверстий.

5VA:

Образцы в виде широких пластин не должны прогорать насквозь (т.е. не образовывать отверстия) – это самая жесткая категория UL.

Испытания раскаленной проволокой IEC 695-2-1

Испытания раскаленной проволокой имитируют тепловые напряжения, которые могут быть вызваны источником тепла или воспламенения. Образец изоляционного материала прижимают в течение 30 секунд с усилием 1 Н к концевой части электрически нагретой раскаленной проволоки. Внедрение концевой части раскаленной проволоки в образец ограниченно. После извлечения проволоки из образца регистрируют время гашения пламени и наличие любых горящих капель. Образец считают выдержавшим испытание раскаленной проволокой при возникновении одной из следующих ситуаций:

в случае отсутствия пламени или тления

если пламя или тление образца, окружающих его деталей и нижнего слоя гаснет в пределах 30 секунд после удаления раскаленной проволоки, а также если окружающие детали и нижний слой не выгорели полностью. В случае использования тонкой бумаги в качестве нижнего слоя, эта бумага не должна загораться, или не должно быть подпаливания сосновой доски, в случае использования ее в качестве подложки

В зависимости от требуемого уровня строгости условий окружающей готовую деталь среды предпочтительны следующие значения температур: 550, 650, 750, 850 или 960⁰С.

Приложение №3: Международная система единиц (СИ)

Приложение №4: Допустимый длительный ток для различных типов кабелей

Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)

Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)

Допустимый длительный ток для гибких кабелей с резиновой изоляцией, А

Допустимый длительный ток для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6кВ, А